329 
En die Rohrnetze nicht nur für zulässig, sondern für empfehlens- 
wert erklärt wurde. Zwei Jahre später stellte das Polizeipräsidium 
in Berlin an den dortigen Magistrat den Antrag, diesen Anschluss 
zu gestatten. Der Magistrat beschloss jedoch, nachdem ein Gut- 
= "achten der Gasverwaltung und des Elektrotechnikers Halske ein- 
geholt worden war, gegen denselben zu protestieren. In dem- 
selben Jahre erklärte sich die Versammlung der Gas- und Wasser- 
B: techniker der Rheinprovinz gegen den Anschluss. 
Im Winter 1885/86 erschien in der Gartenlaube ein Aufsatz, 
_ in welchem auf die stets wachsende Zunahme der Blitzgefahr und 
auf die ungenügende Beschaffenheit der meisten Blitzableiter 
hingewiesen wurde. Infolge einer Aufforderung seines Amts- 
 — vorstandes gab der Vortragende an den Stadtmagistrat Augsburg 
_ ein Gutachten ab, in welchem nachdrücklichst betont wurde, 
dass der Blitz mit Vorliebe die Rohrnetze aufsuche und durch 
keine Konstruktion der Blitzableiter von denselben abgehalten 
werden könne. Der Anschluss sei also absolut notwendig, um 
einer Gefährdung der Gebäude und Rohrnetze vorzubeugen. 
E Nach einer Mitteilung des Journales für Gasbeleuchtung 
ER sprach sich im Jahre 1887 die physikalische Sektion der Pariser 
Akademie, gewiss eine kompetente Behörde, für den Anschluss 
aus. Um dieselbe Zeit schreibt Prof. v. Waltenhofen in Wien, 
- der wohl unbestritten als Autorität auf diesem Gebiete gelten 
muss, in einem Briefe an den Herausgeber der elektrotechnischen 
Zeitschrift: „Ich war nie im Zweifel darüber, dass der Anschluss 
nieht nur zulässig, sondern sogar notwendig ist, und habe diese 
Ansicht seit Jahren akademisch und praktisch vertreten.“ 
B: Im Frühjahre 1887 stellte der sächsische Architekten- und 
e Ingenieurverein an den Vorstand des Verbandes deutscher Archi- 
 tekten und Ingenieure den Antrag, folgende Thesen einer ein- 
gehenden Beratung zu unterziehen: 
1) Der volle oder teilweise Übergang des Blitzes auf die Rohr- 
netze ist unvermeidlich. 
2) Durch die Anlage von Rohrleitungen in Gebäuden wird die 
Blitzgefahr gesteigert. 
3) Ohne den Anschluss der Blitzableiter an die Rohrnetze ist 
ein wirksamer Blitzschutz unmöglich. 
4) Durch denselben werden die Gefahren für die Rohrnetze 
vermindert. 
