328 
recht, die behaupten, dass mit zunehmender Entwaldung eines 
Landes auch die Blitzgefahr steigt. 
$ 20. Anlage der Blitzableiter. — Wie ist ein Blitz- 
ableiter einzurichten, damit er seinem doppelten Zwecke, der 
Verhütung einer gewaltsamen Entladung einerseits und der un- 
schädlichen Fortführung des Schlages anderseits, möglichst ge- 
recht wird? 
Hier ist zunächst zu erwähnen, dass ein ganz aus Metall 
aufgeführtes oder vollständig mit Metall überzogenes Gebäude 
eines besonderen Blitzableiters nicht bedarf. Die Influenzwirkung 
der Wolke geht durch Metallwandungen überhaupt nicht hin- 
durch; ein elektrostatischer Druck zwischen der Wolke und dem 
Innern des Baues kann also nicht auftreten. Der Blitzschlag trifft 
mithin lediglich die Metallhülle selbst. Ist letztere mit dem Grund- 
wasser gut leitend verbunden, so verschwindet er ohne weiteres 
im Erdinnern. Ein derartiges Gebäude bietet einen absolut 
sicheren Schutz gegen jegliche Blitzgefahr. Von diesem idealen 
Zustande des Blitzschutzes sind wir aber in der Praxis weit ent- 
fernt; denn auch Gebäude, die grösstenteils aus Eisen errichtet 
sind, haben nur in seltenen Fällen eine genügend leitende Ver- 
bindung mit dem Grundwasser. 
Der beste Blitzableiter ist jedenfalls jener, der das zu schü- 
tzende Objekt mit einem gut leitenden Drahtnetze vollständig 
überzieht und so gewissermassen eine metallene Hülle um das- 
selbe bildet. Diesem Ideale eines Blitzableiters kommt das System 
des Belgiers Melsens am nächsten. Melsens verwendet viele Auf- 
fangstangen und viele Drähte, die das ganze Gebäude in Form 
eines weitmaschigen Drahtnetzes überziehen und am unteren Ende 
an die Gas- oder Wasserleitungsröhren angelötet sind. Die meisten 
öffentlichen Gebäude Brüssels sind mit solchen Ableitern versehen. 
Derartige Schutzvorrichtungen bieten nahezu absolute Sicherheit, 
sind jedoch ziemlich kostspielig. 
Für Gebäude, welche wertvolle Sammlungen u. dgl. enthalten, 
deren Zerstörung einen oftmals unersetzlichen Verlust bedeuten 
würde, sind Blitzableiter nach dem Systeme Melsens sicherlich 
angezeigt. Die Anlagekosten können jedoch in vielen Fällen be- 
deutend reduziert werden. Sind die Bauobjekte mit Kupferblech 
gedeckt, wie das ja bei vielen Monumentalbauten der Fall ist, so 
braucht man bloss die Auffangstangen direkt auf das Dach zu 
