330 
für Wärme, dass auch die stärksten Blitzschläge durch einen 
Kupferdraht von 7 Millimeter Stärke, also 36 bis 38 Quadrat- Bi 
millimeter Querschnitt ohne Schaden fortgeführt werden. Für 
die oberirdische Leitung genügt also in den meisten Fällen 
Kupferdraht von der angegebenen Stärke; bloss bei Monumental- 
bauten, Thürmen, Gebäuden für Sammlungen, also in Fällen, wo 
die Leitungen weniger zugänglich oder kostbarere Objekte zu 
schützen sind, hat man Drähte von grösserer Stärke, nämlich 
solche von 10 Millimeter Durchmesser, zu verwenden. Überall, 
wo die Leitungen in den Boden eintreten und den chemischen 
Einwirkungen des Grundwassers ausgesetzt sind, ist eine Draht- 
stärke von 10 Millimeter zu wählen In den baupolizeilichen 
Verordnungen sind massive Drähte und Drahtseile von gleicher 
Stärke zugelassen. Letztere, obwohl viel leichter zu verlegen, 
dürfte man nach meiner Ansicht ausschliessen; denn ein Sel 
bietet nie die gleichen Garantien gegen zufällige und absichtlicke 
Verletzungen wie ein massiver Draht. 3 
Merkwürdiger Weise besteht trotz aller baupolizeilichen Vor- 
schriften, nach denen nur best leitendes Kupfer verwendet werden 
soll, meines Wissens keine amtliche Kontrolle über die Leitungs- 
fähigkeit der benützten Drähte. Kupfer zeigt je nach Reinheit 
Unterschiede im Leitungsvermögen, die bis zu 50° ansteigen 
können. Trotz aller Vorschriften ist man somit bei Anlage eimes 
Blitzableiters auf die Redlichkeit des Installateurs und dieser 
wieder auf jene des Drahtfabrikanten und Lieferanten angewiesen. 
Der wundeste Punkt aller Blitzableiter ist die Bodenplatte. 
Soll bei einem Blitzschlage das Elektrikum ohne gefähricke 
Stauung ins Erdinnere abfliessen, so muss der Leitungsdraht bs 
in das Grundwasser führen und dort in einer Metallplatte vn 
ungefähr einem Quadratmeter Fläche endigen. Wie wenig diese 
unbedingt notwendige Forderung in der Praxis erfüllt wird, 
erhellt daraus, dass viele ältere, ja sogar neuere Blitzableiter 
existieren, bei denen überhaupt jede Bodenplatte fehlt. Vielfach 
werden die einzelnen Drähte des Leiterseiles nur im Boden ver- 
zweigt, wobei nicht immer streng darauf geachtet wird, dass die 
einzelnen Zweige auch wirklich in das Grundwasser reichen. 
Dass unter diesen Umständen der Übergangswiderstand in ds 
(Grundwasser zu gross wird, ist selbstverständlich. Eine im 
Jahre 1886 in München durch Uppenborn an neuen Blitzableitern 
