332 
Fall, so gewinnen wir durch den Anschluss nichts; wir haben 
dann bloss die Beschädigungen von den Gebäuden, wo sie leichter 
zugänglich sind, auf das Rohrnetz übertragen, dessen Reparaturen 
weit umständlicher sind. 
Die Frage, ob ein Rohrnetz zum Anschlusse tauglich ist, 
muss durch genaue Messungen entschieden werden, indem man 
die Leitungsfähigkeit der Strassenrohre von Strecke zu Strecke 
ermittelt. Erst wenn kein merklicher Widerstand sich auffinden 
lässt, dann ist der Anschluss geboten und muss baupolizeilich 
vorgeschrieben werden. Zeigen einzelne Teile des Rohrnetzes zu 
grossen Widerstand in den Verbindungsstellen, der Beschädigungen 
beim Durchgange eines Blitzes befürchten lässt, so muss man 
\ 
n 
708 
v.P% 
e 
7 
a 
X 
wer 
. 
7 
a‘ 
wi 
rn 
sie durch einen genügend starken Kupferdraht überbrücken oder 
möglichst bald durch bessere ersetzen. Eine leitende Überbrückung 
setrennter Rohrteile ist auch stets notwendig, wenn während eines 
Gewitters Reparaturen am hohrnetze ausgeführt werden müssen. 
Der Anschluss der Ableiterdrähte an das Rohrnetz muss 
möglichst innig geschehen. Ist ein Löten nicht angängig, so muss 
man die betreffende Rohrstelle möglichst blank machen, den Draht 
herumwickeln und nach Anlegung einer Schelle den Zwischen- 
raum mit Blei ausgiessen. In keinem Falle darf die Anschlussstelle 
einen merklichen Widerstand aufweisen. 
In der gewöhnlich beliebten und durch baupolizeiliche Ver- 
N, 
N 
N 
er 
u? 
“ 
ordnungen zugelassenen Ausführung der Blitzableiter geht von 
jeder Auffangstange eine einzige Leitung zur Erde. Ja häufig 
besitzen mehrere Auffangstangen nur eine einzige Leitung. Das 
ist entschieden zu wenig. Die einzige Leitung kann verletzt 
werden; dann ist das Gebäude gefährdet. All das umgeht man, 
wenn man von jeder Auffangstange mindestens zwei Leitungen, 
je eine auf jeder Dachseite, zur Erde führt. Versagt die eine, 
dann schützt eben die andere. Die Anordnung der einzelnen 
Leitungen kann man so treffen, dass diese symmetrisch über das 
oanze Gebäude verteilt sind. Um nicht jeden einzelnen Draht n 
das Rohrnetz anzuschliessen, wird man rings um das Gebäude 
einen Draht in den Boden verlegen, mit welchem sämtliche Ab- 
leiterdrähte verbunden werden. Letzterer wird dann an minde- 
stens zwei Stellen an die Strassenrohre der Gas- oder Wasser- 
leitung angeschlossen. Man kommt so nahezu zu einem schü- 
tzenden Netze, welches das Gebäude umgibt, ohne die Kosten 
