333 
einer wirklichen Ausführung desselben. Sämtliche Drahtverbind- 
_ ungen sind natürlich durch Löten zu bewerkstelligen und alle 
_ Lötstellen mit Blechhülsen zu umgeben, um sie gegen atmosphä- 
 rische Einflüsse und mechanische Zerstörungen zu schützen. 
Damit jederzeit eine Untersuchung sowohl der oberirdischen 
als der Bodenleitung bewerkstellist werden kann, muss an jedem 
 Drahte, bevor er in die Erde eintritt, eine Lötstelle vorhanden 
- sein, die beliebig unterbrochen werden kann. Auf diese Art ist 
es möglich, jeden Zweig der oberirdischen Leitung, sowie jede 
Anschlussstelle an das Rohrnetz gesondert auf die ae 
r keit zu untersuchen. 
Re $ 21. Prüfung der Blitzableiter. — Die ee 
= der Blitzableiter obliegt natürlich auch in Zukunft jenen Instal- 
_ lateuren, die sie schon bisher besorgt haben. Sind diese aber 
auch verlässlich genug? Ganz entschieden nicht. Wenn auch der 
Meister vom besten Willen beseelt ist, den Ableiter vollkommen 
tadellos und den theoretischen Vorschriften entsprechend herzu- 
. stellen, für jeden seiner r Gehilfen kann er nicht garantieren. Er 
® schlechtes Leitungsmaterial, so ee er beim besten Willen nicht 
E: im Stande, einen guten Ableiter herzustellen. Dazu kommt noch, 
dass die wenigsten Installateure befähigt sind, über die Güte des 
K $ verwendeten Leitungsmateriales und diejenige der von ihnen aus- 
geführten Ableiteranlagen ein entscheidendes Urteil zu fällen; 
denn auch der gewissenhafteste Installateur ist deshalb noch 
nieht verpflichtet, exakte Widerstandsmessungen ausführen zu 
_ können. Die landläufigen Blitzableiterprüfungen sind in der That 
E: wenig geeignet, über die Güte der Ableiter Aufschluss zu 
x “erteilen. Hierin ist eine entschiedene Wendung zum Besseren 
n. notwendig. Wenn man auch dem theoretisch nicht genügend ge- 
schulten Installateure die Ausführung überträgt, die Prüfung des 
R _ Ableiters auf seine Güte und Sicherheit muss einem wissenschaft- 
lich gebildeten und mit elektrischen Messungen vertrauten Tech- 
niker vorbehalten bleiben. In jedem städtischen Baubureau ist 
eine Reihe von Ingenieuren angestellt, denen elektrische Mess- 
ungen nicht fremd sind, oder deren Bildungsgang sie doch be- 
# fähigt, nach kurzer Praxis Widerstandsmessungen mit genügender 
- Genauigkeit auszuführen. Einem solchen kann die amtliche Prüf- 
_ ung der Blitzableiter leicht übertragen werden, 
