334 
Die erste Aufgabe des Prüfungsbeamten ist, die Loeituna 
fähigkeit des verwendeten Drahtes festzustellen. Jeder Ableiter- 
draht ist daher vor seiner Verwendung auf seinen Widerstand 
zugeben. Die Barikaeng nicht geprüfter und gestempelter Drah 
sorten sollte bei Strafe untersagt werden. 
Ist ein Ableiter vom nelleiehr fertiggestellt, so Ei er 
Prüfung anzumelden. Die Lötstellen beim Eintritte des Drahtes 
in den Boden sind vorderhand noch offen zu halten. Es wird 
zunächst der Widerstand jedes einzelnen Leitungszweiges ermittelt, 
Da man aus den Dimensionen des Gebäudes die Länge jedes 
Zweiges und aus der ursprünglichen Prüfung des Drahtes den der- 
entscheiden, ob alle Lötungen mit genügender Sorgfalt ausgeführt 
sind. Ist so I Leitungszweig Ban und der Wi 
Unregelmässigkeiten gezeigt, so sind dieselben N. zu beseitigch 
Bei ländlichen und solchen städtischen Anwesen, in deren Nähe 
keine Rohrstränge sich befinden, muss als Erdschluss eine Boden- 
platte verwendet werden. Eine solche mit einer Gesamtoberfläche 
von ungefähr einem Quadradmeter kann aus Eisen- oder Kupfer- 
stücken bestehen, die an die Leitungsdrähte angelötet und in das 
Grundwasser versenkt werden. Geschieht die Versenkung üı 
Brunnen, so ist natürlich Kupfer ausgeschlossen. Falls das Grun 
wasser erst in grösserer Tiefe sich vorfindet, muss der Draht unter- 
irdisch soweit geführt werden, bis man an Stellen weniger tiefen 
Grundwasserspiegels kommt. oder letzteres muss durch Bohrung 
erreicht werden. Starke Eisenrohre, die genügend tief m das 
Grundwasser reichen, dienen dann als a In keiner : 
Rn 
pr 
Ermittlung des Erdwiderstandes wegen der elektrolytischen Wir- 
kungen eine Telephonbrücke mit Wechselströmen benützt werden 
Sı2z Überwach ung der Blitzableiter. — 
