339 
dauernd gut bleibt, sondern sich, sei es durch atmosphärische Ein- 
4 wirkungen oder durch mechanische Beschädigungen, allmählig ver- 
‚ schlechtert und endlich seine schützenden Eigenschaften verliert. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer fortdauernden Über- 
ne der Blitzschutzvorrichtungen. _ Selbstverständlich darf 
diese nicht privater Willkür überlassen bleiben, sondern muss be- 
$ ‚hördlich geregelt und ausgeübt werden. Jeder Blitzableiter ist von 
E Zeit zu Zeit auf seine Brauchbarkeit zu prüfen. Bei öffentlichen 
- Gebäuden, bei Kirchen u. dgl., bei welchen grösserer Wert infrage 
: _ kommt, sollte die Untersuchung alljährlich im Herbste oder Früh- 
jahre, d. h. zu Zeiten, in denen Gewitter äusserst selten sind, 
folgen. Bei Privatbauten genügt, wenn der Besitzer nieht aus- 
_ drücklich kürzere Intervalle verlangt, eine alle zwei, im äussersten 
‚Falle alle drei Jahre wiederholte Prüfung. 
Im städtischen Baubureau muss ein Verzeichnis sämtlicher 
-Blitzableiter im Weichbilde der Stadt nebst kurzer Beschreibung 
nd Darlegung der Widerstandsverhältnisse, die sich bei der Ab- 
nalıme ergeben haben, niedergelegt werden. Dadurch, dass man 
iese Angaben alljährlich durch jene Zahlen ergänzt, die sich bei 
eder neuen Prüfung herausstellen, bekommt man ein getreues 
Bild von dem jeweiligen Stande der Blitzschutzvorrichtungen im 
städtischen Gebiete. 
823 Ergebnisse. Zum Schlusse mögen die Ergebnisse 
n folgenden Sätzen zusammengefasst werden: 
1) Die Notwendigkeit des Anschlusses der Blitzableiter an die 
f Rohrnetze der Gas- und Wasserleitungen ist nicht nur durch 
die Theorie, sondern auch durch die Erfahrung nachgewiesen. 
2) Jeder mit dem Rohrnetze nicht verbundene Blitzableiter 
muss als verfehlt betrachtet werden. Er ist nicht nur kein 
Schutz, sondern sogar eine direkte Gefahr für das zu schü- 
tzende Objekt, sowie für das Rohrnetz. 
3) Vor dem Anschlusse der Ableiter muss das Rohrnetz auf 
seine Leitungsfähigkeit untersucht werden. An Rohrstränge 
von ungenügender Leitungsfähigkeit darf der Anschluss 
nicht geschehen. In diesem Falle ist auf baldige Beseitigung 
der Leitungsfehler hinzustreben. Die Untersuchung ist im 
geeigneten Intervallen zu wiederholen. 
4) Zur Anlage von Ableitern darf nur behördlich geprüfter 
und gestempelter Kupferdraht von mindestens 7 Millimeter 
