Ladung von Akkumulatoren durch Windkraft etc, 63 
werden, welche mittelst Dynamomaschine starke elektrische Ströme 
zur Benutzung in weiteren Entfernungen z. B. in Kiel erzeugen könnten. 
Eine überschlägliche Berechnung zeigt nun leider, dass dies nicht 
erwartet werden kann, da die erzeugte Kraft voraussichtlich zu den auf 
ihre Erwerbung und auf die technischen Anlagen zu verwendenden 
Kosten in keinem Verhältniss stehen wird. 
Zu diesem Ergebnisse komme ich durch folgende Betrachtungen. 
Die Wassermenge, welche durch die Eider zum Flemhuder See geführt 
wird, stammt aus zwei Entwässerungsgebieten von I2I und 98 zusammen 
219 Quadratkilometern. Bei früheren Gelegenheiten sind, wir mir mit- 
getheilt wurde, durch direkte Messungen die abgeführten Wassermassen 
in der wasserreichsten Zeit auf 165000 Kubikmeter, in der wasser- 
ärmsten Zeit auf 110000 Kubikmeter in 24 Stunden bestimmt worden. 
Diese Messung scheint zutreffend, wenn man sie mit den auf 219 Quadrat- 
kilometer fallenden Niederschlägen vergleicht, denn die mittlere Höhe 
des Niederschlages eines Jahres beträgt etwa ?/, Meter, was im Durch- 
schnitt bei der Fläche von 219 Quadratkilometern in der Sekunde 
4,642 Cubikmeter ausmacht. Nach der Messung wurden nun durch 
die Eider abgeführt höchstens 1,8, mindestens 1,3 Cubikmeter in der 
Sekunde, also etwa ein Drittheil des Niederschlages, was nicht zu viel 
erscheint. 
Ein Fall von 1800 Litern gleich 1800 Kilogramm bezw. 1300 Kilo- 
gramm Wasser 7 Meter hoch würde 168 bezw. ı21 P.S. (Pferdekräften) 
entsprechen. 
Steigt der Kraftverlust in den Turbinen, in der Dynamomaschine 
und, wenn der Strom in grösseren Entfernungen geleitet werden soll, 
in den Leitungen und Transmotoren auf zusammen 40 Prozent an, so 
bleibt ein Nutzeffekt von 100 bezw. 73 P.S. übrig. Handelt es sich 
um eine das ganze Jahr über auszuführende Leistung des Stroms, so 
kann nur die kleinere Kraftgrösse von 73 P.S. als regelmässig verwend- 
bar, in Rechnung gezogen werden. 
Für Beleuchtungszwecke würde nun z.B. in Kiel ein solcher Strom 
von 73 P.S. Folgendes leisten können. Für ı5 Glühlampen von etwa 
16 Kerzen Helligkeit ist ein Kraftaufwand von ı P. S. zu rechnen. 
Es würden also rund 1100 Glühlampen dauernd leuchtend zu machen sein. 
Diese Leistung würde nicht genügen das zum Ankauf der Wasser- 
kraft und der Einrichtung der Maschinen erforderliche Kapital zu ver- 
zinsen. Für die im Besitze der Wasserkraft befindliche Kanalverwaltung 
stellt sich die Frage weit günstiger. 
