40 



Batterie durch fünfzig Fuss von dem genannten Eisendraht gegangen war, 

 untersucht, und gefunden, dass, wennder Eisendraht ganz oder 

 zum Theil geschmolzen war, ich dann mit diesem Ueber. 

 schuss noch zwei Fuss von demselben Eisendraht schmel- 

 zen konnte; doch wenn ich den ersten Eisendraht so lang 

 nahm, dass er durch die Entladung nicht geschmolzen 

 wurde, so war der Ueberschuss viel kleiner.« 



Es bedarf nun keineswegs einer so gewaltigen Batterie, wie van 

 Marum sie benutzte, um den Unterschied des Rückstandes nach der 

 Entladung zu finden, je nachdem dieselbe durch einen unzerstörten 

 metallischen Schliessungsbogen erfolgt oder denselben bei der Ent== 

 ladung stellenweise zerstört. Der ersten Entladung in der Schlagweite 

 folgt eine zweite Entladung in ca. 2/13 Entfernung bei unverletztem 

 Schliessungsbogen; sobald man einen dünnen Draht einschaltet, der 

 durch die Entladung zerschmettert wird, ist die Schlagweite des Restes 

 grösser. Dies lässt sich mit dem Funkenmesser schon bei massigen 

 Batterieentladungen nachweisen. 



Solche Thatsachen auf unsern Fall angewendet würden nun Folgen- 

 des ergeben. Die beim Blitzschlage zur Auffangespitze hinströmende 

 Erdelektricität zerstört die Leitung an zwei zu schwachen Stellen, 

 so dass durch die Lücken nicht die ganz'e Ladung entweichen 

 kann, sondern ein Theil derselben mit jedenfalls recht erheblicher 

 freier Spannung übrig bleibt. Es sind mithin alle Bedingungen ge- 

 geben, dass diese Elektricität in ihrer Bewegung zur Auffangespitze 

 gehemmt, eine Seitenentladung in den eisernen Träger vollzieht. 

 Konnte unter solchen Bedingungen der Batterie-Ueberschuss bei van 

 Marum noch zwei Fuss feinen Eisendraht schmelzen, so wird es für 

 den Rest der unvollständig gebliebenen Blitzentladung wohl für 

 möglich zu halten sein, dass ein Paar dünne Verbindungsdrähte von 

 Kupfer und eine Anzahl eiserner Drähte im Deckenputze zerrissen 

 und angeschmolzen werden konnten. Meines Erachtens ist also gerade 

 die Mangelhaftigkeit der einzelnen Stellen der Leitung die Ursache 

 der seitlichen Entladung gewesen. 



2) Das Gutachten der Akademie sagt dann also ferner, dass 

 die Ursache der Zerstörungen in der mangelhaften Bodenableitung 

 zu suchen seien, die Metallplatte im Brunnen habe zu kleine Dimen- 

 sionen besessen. Dies wird so begründet, dass das Leitungsvermögen 



*) Ich citire nach": Beschreibung einer ungemein grossen Elektrisier - Maschine und 

 damit im Teyler'schen Museum zu Haarlem angestellten Versuche durch Martinus van 

 Marum Erste Fortsetzung. Leipzig 1788. 4*^. Die obige Stelle ist im dritten 

 Abschnitt VIII. S. 13. 



