45 



constatirt werden, dass in keinem der Gutachten eine Aeusserung wie 

 das Anfangs citirte angebliche Votum der technischen Deputation für 

 das Bauwesen enthalten ist, auch nicht in dem Votum der Oberbau- 

 behörde. Es wird also durch dieses letztere jenes Gutachten dementirt. 

 Somit ist zu hoffen, dass das Vertrauen auf den Schutz guter 

 Blitzableiter wieder hergestellt ist und zur Anlegung zahlreicher Blitz- 

 ableiter geschritten werde, deren wir noch sehr bedürfen. Haben doch 

 wieder die letzten Gewitter, vom isten Juni d. J. an, zahlreiche Brand- 

 schäden und sonstige Zerstörungen in den ländlichen Distrikten zur 

 Folge gehabt. Ich benutze daher diese Veranlassung nochmals an 

 die Anlegung von Blitzableitern, namentlich auf hochgelegenen, oder 

 isolirten Gebäuden zu mahnen und erlaube mir über Einrichtung und 

 Unterhaltung der Anlagen noch die folgenden Bemerkungen hinzu- 

 zufügen. 



I. Einrichtung der Leitungen. 



Wie viele Auffangespitzen, von welchen Dimensionen und an 

 welchen Stellen des zu beschützenden Gebäudes anzubringen sind, 

 niuss der Beurtheilung eines erfahrenen Technikers für jeden einzel- 

 nen Fall überlassen werden. Eine sichere Regel, bis zu welchen Ent- 

 fernungen die Auffangestange schützt, giebt es nicht, weil die An- 

 ordnung der durch Vertheilung an dem Gebäude erregten Elektricität 

 von den besonderen Formen des Gebäudes abhängt, z. B. aus- und 

 einspringende Winkel im Dach stärker zu beschützen sind als in ein- 

 fachen Formen angelegte Dächer.*) 



Nach der oben vertheidigten Ansicht soll die Auffangestange 

 mit einer guten Spitze versehen sein, welche an ihrem Ende aus 

 einem den atmosphärischen Einflüssen möglichst wenig unterliegenden 

 Materiale, Platin oder Silber und von nicht zu kleiner Dimension ge- 

 bildet ist. 



Die wichtigsten Theile der Hauptleitung selbst sind die ober- 

 irdische Leitung von der Auffangestange bis zum Erdboden und die 

 unterirdische oder Bodenleitung. 



Als Leitungsmaterial kann nur Eisen oder Kupfer in Be- 

 tracht kommen, Blei, Zink und Messing sind zu verwerfen, werden 

 ausserdem, wenn die genügende Stärke genommen wird, theurer als 

 Eisen und selbst Kupfer, dessen Leitungs vermögen bedeutender ist. 



*) Für solche einfachen Formen dürfte die von der französischen Akademie ange- 

 gebene Regel gewöhnlich zutrefl'en, wonach eine Auffangestange einen Umkreis vom 

 doppelten Halbmesser ihrer Höhe über den zu schützenden Punkt sichert. 



