46 



Für die Leitung sind entscheidend i) die Leitungsfähigkeit, 2) 

 die technisch leichte Handhabung beim Legen der Leitung sowohl 

 wie bei etwaigen Reparaturen, 3) die Kosten. 



Zur Beurtheilung dieser 3 Umstände muss man von einer An- 

 nahme über die Grösse des Querschnittes eines bestimmten Materials 

 ausgehen, welche genügt, um dies Material vor merklicher Erhitzung 

 zu sichern, wenn dasselbe von der Elektricität des Blitzes durchströmt 

 wird. Nun wird angegeben,*) dass bis jetzt kein Fall bekannt ge- 

 worden sei, in welchem Rundeisen von 12 mm Durchmesser durch den 

 Blitzschlag merklich erhizt worden sei. Man wird also eine eiserne 

 Leitung von dieser Dicke oder eine kupferne, deren Querschnitt im 

 Verhältniss zur grösseren Leitungsfähigkeit des Kupfers kleiner sein 

 kann, als eine genügend starke betrachten dürfen. Nimmt man der 

 Sicherheit wegen die Leitungsfähigkeit des Kupfers nur ca. 5 Mal so 

 gross als die des Eisens an, so würde also ein cylindrischer Kupfer- 

 draht von ca. 25 Quadratmillimeter Querschnitt, d. h. von nicht ganz 

 6 mm Durchmesser, die genügende Stärke haben. Kupferstäbe von 

 quadratischem Querschnitt, (welche auch zuweilen angewendet werden) 

 sollten reichlich 5 mm in der Seite messen. Ein Drahtseil von i.g mm 

 dicken Kupferdrähten (eine übliche Sorte) müsste ca. 10 Stück 

 solcher Drähte enthalten, ein Kupferblech von i mm Dicke, 2,5 cm 

 breit sein u. s. w. Bequemer nach Gewicht ausgedrückt, sollte ein 

 Meter einer Leitung von Eisen ca. 900 Gramm, von Kupfer ca. 250 

 Gramm schwer sein. Will man auch noch die Länge der Leitung 

 berücksichtigen und nimmt man die vorstehenden Maasse als die nie- 

 drigsten,für kurze Leitungen bis zu etwa 20 Meter Länge,geltendenWerthe 

 an, so muss bei einer in Metern ausgedrückten Länge der Leitung 

 das Gewicht für ein Meter Leitung betragen : für Eisen 45 L. Grammen 

 und für Kupfer 12Y2 L. Grammen. 



Die Dicke kreisrunder Stäbe oder Drähte wird mit Berück- 

 sichtigung der Länge in Metern sich bestimmen in mm. Durchmesser, 

 für Eisen ca. 2,5 Vl, für Kupfer ca. i,25yL. 



In Rücksicht der Leitungsfähigkeit würden solches Material aus 

 Eisen und Kupfer gleichwerthig und ausreichend sein. Die Wahl des 

 einen oder andern wird dann wohl aus anderen Gründen zu bestim- 

 men sein. Eiserne Leitungen aus Stangen, die früher sehr gebräuch- 

 lich waren, übrigens auch jetzt schon wieder öfters benutzt werden, 

 empfiehlt das Gutachten der Berliner Akademie. Die Sache hat aber 

 ihre zwei Seiten. Gegen die Eisenstangen spricht erstlich, dass sie 



^) Kuhn, a. a. O. S. 75. 



