47 



nicht in gleicher Weise zur weiteren Bodenleitung verwendet werden 

 können, weil das Eisen in feuchtem Boden zu schnell zerstört wird. 

 Zweitens erfordert die mit Eisenstangen doch immer nur aus Stücken 

 herzustellende Leitung grosse Sorgfalt bei der Verbindung der Stücke 

 und bedingt dies Arbeitsaufwand und Vermehrung der Kosten. Drittens 

 tritt Erschwerung in erhöhtem Maasse da ein, wo die Formen des Ge- 

 bäudes oft Aenderungen der Richtung der Leitung bedingen. In 

 allen diesen Beziehungen sind kupferne Leitungen günstiger. Dagegen 

 haben die Eisenleitungen den Vorzug, dass solche Fehler der Leitung, 

 wie sie sich in den beschriebenen Fällen zeigten, d. h. Streckungen 

 und Verdrückungen, nicht vorkommen können. Meines Erachtens 

 wird wegen der Leichtigkeit der technischen Behandlung des leicht 

 biegsamen, den Formen des Gebäudes bequem anzupassenden und 

 mit Leichtigkeit sicher zu verbindenden Materials den Kupferleitungen 

 für die meisten Fälle der Vorzug zu geben sein. Bei eisernen Lei- 

 tungen würde sich die Anwendung verzinkten Eisens (auch in Röhren- 

 form) empfehlen. Bei kupfernen Leitungen würde ich den breiten 

 Blechstreifen den Vorzug geben, weil hier schadhafte Stellen leicht 

 zu erkennen sind, was bei den Drahtseilen und massiven Stäbchen 

 nicht der Fall ist. Kupferne Bänder sollten durch Umlegung und 

 Vernietung verbunden werden, nicht aber durch Löthung, es sei denn 

 durch sehr sorgfältiges Hartloth, was indessen die Anlage wieder er- 

 schwert. Die Anlagekosten werden für gewöhnliches Eisen etwas ge- 

 ringer, für verzinktes Eisen etwas höher sein, als für Kupferleitungen. 

 Auf die Nothwendigkeit ausgedehnter Metallmassen, welche sich 

 in und an einem Gebäude befinden, mit der Ableitung in Verbindung 

 zu setzen ist schon hingewiesen. Es erhellt dieselbe aus dem Zwecke 

 ein Abspringen der Entlandung auf einen zweiten leitenden Weg zu 

 verhindern, der nicht mit der Erdleitung in Verbindung ist, wobei 

 alsdann in den Lücken, in welchen die Entladung durch nicht leitende 

 Körper hindurch erfolgt, Zerstörungen angerichtet werden können. 

 Diese Verbindungen sollten so sorgfältig, wie die Leitung selbst, her- 

 gestellt sein ; auch empfiehlt es sich bei sehr langgestreckten Metall- 

 massen, von denselben an der von der Leitung entferntesten Stelle 

 eine besondere Bodenableitung zu machen und diese mit der Haupt- 

 bodenableitung zu verbinden. '^) 



*) Hr. Schieferdecker Kirchner hierselbst, der mit grosser Umsicht bei der An- 

 legung von Blitzableitern verfährt und sehr aufmerksam bei der Untersuchung der von 

 ihm zu reparirenden Leitungen ist, Iheilt mir folgenden interessanten Fall einer Seitenent- 

 ladung mit. 1872 schlug der Blitz in einen der beiden Thürme des Schlosses in Plön. 

 Von der Glocke in diesem Tliurni führt eine ca. 20 m. lancje Uhr-Ürahtleituns; dicht 



