48 



Der Bodenleitung ist ganz besondere Aufmerksamkeit zu 

 widmen. Allgemein gültige Vorschriften sind hier nicht zu geben da 

 man in der verschiedensten Weise den Zweck zu erreichen suchen ■ 

 muss, den Erdboden in möglichst vollkommen leitende Verbindung 

 mit der oberirdischen Ableitung zu setzen. Dies kann am leichtesten 

 bewirkt werden, wenn die Ableitung mit einer dauernd nassen Erd- 

 schicht, einem fliessenden Wasser, dem Grundwasser oder einem mit 

 dem Grundwasser oder ausdauernden Quellen in Verbindung stehenden 

 Brunnen oder hinreichend weitem Bohrloche in Berrührung gebracht 

 werden kann. Diese Berrührung stellt man, wovon schon oben die 

 Rede gewesen ist durch eine oder mehrere mit der Ableitung ver- 

 bundene Endplatten her, deren Ausdehnung in solchen günstigen 

 Fällen nicht übermässig zu sein braucht. 



Schwieriger ist die Lage, wenn solche Wasserschichten nicht 

 erreicht werden können. Hier bleibt hur übrig einen künstlichen recht 

 grossen leitenden Querschnitt in dem trocknen Erdreiche herzustellen. 

 Ich habe für solche Fälle hier empfohlen eine Grube i m. bis 2 m. 

 tief und von mindestens lO qm. Fläche auszuheben, den Boden der- 

 selben mit einer mindestens lo cm. hohen Coaksschicht zu belegen, 

 darauf die Endplatte oder die Endplatten zu legen und nun wieder 

 eine Coaksschüttung überzudecken. Prüfungen solcher Ableitungen 

 scheinen eine genügende Leitungsfähigkeit zu beweisen. 



In dem Gutachten der Berliner Akademie wird der Ratli gegeben, 

 die Bodenableitung mit den Gas- und W^asserleitungen in Verbindung 

 zu setzen. Dieser Rath ist einleuchtend zutreffend, weil eben dadurch 

 ein grosser leitender Querschnitt der Erde und zudem bei Wasser- 

 leitungen auch noch die Verbindung mit Wasser hergestellt wird. 

 Auch hat man schon längst diesen Vortheil benutzt, der leider nur 

 grade in den schwierigsten Fällen nicht anwendbar ist. Die Blitz- 

 schläge auf dem Lande und in isolirte Gebäude sind weitaus die 

 Mehrzahl und bei den Land-Kirchen, Windmühlen und ländlichen 

 Gebäuden giebt es keine Gas- und Wasserleitungen und ist man auf 



neben der Wasserinne entlang zu dem zwischen beiden Thürmen liegenden Uhrwerk, in 5 m. 

 Entfernung bei einem grossen Wasserreservoir vorbei, zwischen welchem und der Draht- 

 leitung ein Abstand von einigen cm. bestand. Diese Nebenmassen waren mit der Blit/- 

 ableitung nicht verbunden und diese letzere an mehreren Stellen sehr mangelhaft zu- 

 sammengefügt. Die elektrische Entladung folgte nun dem Uhrdrahte, schlug nach dem 

 Wasserreservoir über und entzündete dort etwas zur Verpackung des Reserrvoirs ver- 

 wendetes .Stroh. Weitere Beschädigimgen kamen nicht vor. Hier würde offenbar eine 

 solide Verl;indung der Blitzableilimg mit der Wasserleitung eine vortreffliche Ableitung 

 zum Boden gewälirt liaben (die darauf auch ausgeführt ist.) 



