Séance du 29 mars 1900 



Essais de rendement des pompes 

 installées par la ville de Neuoliâtel à Combe-Garot 



Par Rof4ER CHAVANNES, Ingknieur 



Le Service des Eaux de Neucliàtel dispose, dans 

 les Gorges de la Reuse, de sources dont le niveau est 

 inlei'ieur à celui de son aqueduc. Une de ces sources, 

 la Verrière, a été pompée pendant quelques années 

 [lar une installation hydraulique provisoire qui a été 

 décrite dans le Bulletin de la Société vaudoise des 

 ingénieurs et architectes, année 1898. 



Actuellement cette source a été amenée par une 

 cîinalisation en fonte à l'usine hydraulique de Combe- 

 Garot, située à un kilomètre en aval. Chemin faisant, 

 la canalisation recueille deux autres sources, l'une 

 qui jaillit dans le tunnel en rocher qu'il a fallu percer 

 l)Our contourner la chute de la lieuse au barrage de 

 la Veriière; l'autre a été l'enconlrée en aval, au pied 

 d'un éboulis. 



Ces trois sources rejoignent la source de Combe- 

 Garot dans'un l'éservoir situé sous les machines de 

 l'usine. 



Voici quelques renseignements sur les débits de ces 

 sources, en litres, par minute : 



