— 22 — 



d'élévation avec un rendement industriel. Le fait a 

 été vérifié à plusieurs reprises, et mis en relief en 

 particulier dans différentes publications de M. Scha- 

 baver, constructeur à Castres. Les essais de M. Scha- 

 baver peuvent laisser cependant quelques doutes au 

 sujet de leur précision, par le fait que la mesure de 

 la puissance motrice a été faite en relevant les dia- 

 grammes d'une machine à vapeur. Le procédé n'est 

 pas précis, et ne permet guère que des mesures 

 comparables entre elles, ce qui suffit pour démontrer 

 une loi, mais non pour fixer exactement des chiffres 

 absolus. 



M. Dumont, le constructeur des pompes employées 

 à Gombe-Garot, avait dû également baser ces essais 

 sur les diagrammes des machines à vapeur qui entraî- 

 naient les pompes par courroie. 



Il était d'un certain intérêt de profiter des circons- 

 tances favorables où nous étions pour faire quelques 

 mesures précises. Ces circonstances sont décrites 

 ci-après. 



HauteAir de refoulement. — La distance verticale entre 

 la nappe du réservoir d'aspiration et l'aqueduc a été 

 relevée par nivellement, ce qui a permis de vérifier 

 les deux grands manomètres employés pendant les 

 essais. Ces appareils étaient remarquablement exacts 

 à la pression de marche, qui a varié entre 87 et 

 88 Va mètres. 



De'bit des pompes. — L'eau refoulée arrive à côté de 

 l'aqueduc dans une chambre de jauge d'une capacité 

 utile de 3063 litres. Pendant les mesures, cette 

 chambre se remplissait en un temps variant entre 

 32 et 80 secondes, ce qui suppose une erreur de 7go 



