DU BATIMENT DES SUBSISTANCES. 109 



Conclusion. — Trois machines ont été commandées à 

 la Société des Forges et Chantiers, sur la base de la 

 première estimation d'un débit de 800 litres élevés à 

 9 mètres en une seconde ; ce débit était fourni par deux 

 d'entre elles; la troisième devant servir de rechange alter- 

 nativement. 



Nous indiquions dans notre rapport qu'il suffisait d'un 

 débit de 500 litres et que nous espérions réduire encore 

 les infiltrations; ces prévisions ont été réalisées à la 

 faveur des petits travaux dont il a été question. 



Les trois machines ont coûté 160,000 francs. 



Les améliorations que nous avons pu obtenir dans l'in- 

 tervalle écoulé entre leur commande et leur installation 

 les ont rendues plus que suffisantes et comme nous l'an- 

 noncions avant les essais, une seule d'entre elles peut en 

 tout temps tenir tête aux infiltrations. 



Donnons maintenant quelques détails sur les travaux 

 d'installation des machines et sur les expériences aux- 

 quelles elles ont été soumises. 



TROISIEIflE PARTIE 



APPAREILS D'ÉPUISEMENT 



INSTALLATION, EXPÉRIENCES, FONCTIONNEMENT 



Otiapiti'e I" 



Dispositions adoptées, machines, turbines. 



Une rigole générale recueille toutes les eaux et les 

 amène aux machines d'épuisement. 

 Choix de V emplacement des appareils. — Si les ma- 



