99 



Abfluss des Qnellbeckens besorgt die Üb erlauf leitung nach 

 einem 53 cm tiefen Teiche, welcher mit Ziegeln ausgelegt, 

 eine Krönung von Cement im Durchmesser von 5'3 in hat; 

 das Überlaufrohr, von 6*35 ni Länge, besitzt einen Durch- 

 messer von 6 cm und endet in ein aufwärts gebogenes Rohr- 

 stück von 45 mm. Dasselbe lässt sich behufs vollständiger 

 Reinigung des Teiches leicht abnehmen. Das Wasser des 

 Teiches kann bequem zur Flaschenreinigung selbst verwendet 

 werden; eine Flügelpumpe leitet durcli ein Rohr von 45 jy»« 

 Durchm. und 12*5?» Länge das Wasser nach dem Füllraume und 

 steht daselbst mit einer Flügelpumpe Nr. 3 mit Windkessel 

 und durcli diese mit der Waschmaschine in Verbindung, wo- 

 durch die nöthige Kraft des Wassertriebes zum Reinigen der 

 Flaschen erzielt wird. 



Das Scheuern der Flaschen besorgt die Maschine mit 

 Sand und nachherigem Ausspülen in eminenter Weise. 



Auch mit anderen Apparaten ist der Sprudel, um ein 

 eingehendes Quellenstudium zu fördern, versehen. So ist ein 

 Gasrecipient zur Messung der freiauftretenden Kohlensäure 

 beim Wechsel der Stauhöhen und der Barometerstände und ein 

 Glasrohr mit seitlichen Hahnöffnungen von 20 zu 20 cm zur 

 Beobachtung der Wassersäule in Hinsicht der Gasabgabe bei 

 verschiedenen Stauhöhen und in Hinsicht der Quellenergie- 

 bigkeit bei wechselndem Horizont vorhanden. Versuche damit 

 am 20. October v. J. ergaben: 0*87 m von der Bohrflansche, 

 mithin 1'07 m von der tiefsten Anzapfung gerechnet, war nach 

 dreistündiger Stauung die Wassersäule constant geworden. 

 Längere Stauung, auch wohl zeitweiliges Ablassen des Wassers 

 würden den Sprudelspiegel noch höher gebracht haben, doch 

 begnügten wir uns mit dieser Höhe. Beim Offnen der Rohr- 

 liähne zeigte, sich dass der Sprudel in Füllapparathöhe 30 /, 

 in der Flanschenhöhe 24*5 /, in der Stauhöhe bei aufgestell- 

 tem Auslaufrohre im Teiche 20'8 / pro Minute gibt, und wur- 

 den durch die Rohrpipen mit der Stauhöhe regelmäßige Rück- 

 gänge im Überlaufe constatiert. 



Die beiliegende Tafel, nach einer Skizze des Herrn Ad. 

 Fr. Czernicki, gibt ein Bild der ganzen Quellanlage, die zweck- 

 mäßig und mustergiltig genannt werden muss. 



8* 



