141 — 



-(-11^) 



273 + tJ U _ 4 



f KLU \ 



v^ = T-rnTTTT ""^ p = D '^"'"'^' 



^ - ^ ^ 2y3 + 1 ' f D 



Posto per K il coefficiente d' attrito eguale secondo le espe- 

 rienze Wolpert a 0*0006 quindi 4 A' 3: 0*0024, e £) il diametro del 

 ventilatore zn 0*2" la velocità teoretica calcolata con 3*38"" per se- 

 condo è da dividersi per la seconda parte dell' espressione 



r 



2P" J^ 



I + . 0*0024 rr 1*8 



quindi la velocità corretta per 1' attrito entro la canna risulta : 



1*80 



circa la metà della teoretica. 



Secondo Staebe, *) opera premiata, in causa delle contrazioni 

 e dell' adesione dell' aria, convien prendere, in base alle sue proprie 

 esperienze, la velocità effettiva eguale soltanto = ^3 della teoretica. 



Nel nostro caso, ed in considerazione alle imperfezioni comuni 

 dei canali ventilatori di piccole dimensioni fatti nella costruzione 

 dei nostri muri, dobbiamo ridurla a solo ^/^, il che è lecito, trat- 

 tandosi neir assunto esempio, di locale comune in circostanze ordi- 

 narie. Viene da sé, che trattandosi di grandi ambienti, ove vuoisi 

 conseguire lo scopo senza spreco, convien calcolare e tener conto 

 esatto di tutti i fattori. 



Più sopra, neir esempio assunto, abbiamo rilevato il bisogno 

 dell'introduzione di 28"' e. d'aria sana in un'ora, perchè la persona 

 dimorante abbia da respirare costantemente aria buona come se essa 

 si trovasse all' aperto. 



3*38™ 



Ora abbiamo trovato p ~ zz 0*84™ e avendo la canna di 



4 

 ventilazione il diametro di 0*2 s' otterrà dal prodotto della velocità 



colla superficie della sezione e per 36oo 1' aria che sorte in un' ora 



per la canna di ventilazione, sollecitandone l'entrata d'altrettanta, 



in 93 m. e, la quale sarebbe più che sufficiente. 



*) Zweckmàssigsten Wentilations-Systeme, Berlin 1878. 



