— 142 — 



Qualora la differenza fra la temperatura esterna ed interna si 

 riducesse a 6" C, il calcolo dà la velocità effettiva per secondo es- 

 sere di o'6i m. e lo smaltimento d'aria, di 68 m. e. per ora. 



Qualora questa differenza si riduce a 2** la velocità risulta di 

 o'?5 e lo smaltimento di 39 m, e. 



Ed infine se tale differenza si riduce a un solo grado, la ve- 

 locità risulta di o'2 5 m. e lo smaltimento a 28 m. e. per ora. 



Alla sortita pel tubo di ventilazione saliente al tetto deve 

 corrispondere naturalmente 1' accesso d' altrettanta aria buona pel 

 foro d' immissione. Con una semplice apertura o con una sola 

 canna di ventilazione, come detto, non si può conseguir rinnova- 

 zione d' aria ; sia perchè il locale è supposto chiuso come nell' in- 

 verno ; sia perchè tutte le commessure ed i pori delle pareti stanno 

 in attività per l'insufficiente ventilazione spontanea; sia perchè, 

 considerata 1' adesione delle molecole d' aria fra loro, è impossibile 

 che nella stessa canna si istituisca la indispensabile doppia corrente 

 d' entrata e d' uscita. In sostanza, per qualsiasi differenza di tempe- 

 ratura, non potrà conseguirsi con una sola canna che una dilata- 

 zione dell' aria interna, un' espansione della stessa, ed un trabocco 

 del maggior volume, mentre l'aria viziata interna resterebbe costan- 

 temente stazionaria. 



Anche in natura all' aperto succede spesso che l' aria stratifi- 

 cata orizzontalmente su d'un piano o.sul mare, equabilmente ri- 

 scaldata, al basso molto di più che superiormente, si mantenga in 

 equilibrio sotto all'aria fredda più densa e specificamente più pe- 

 sante. Ciò avviene in causa d' una speciale coesione, o, quasi direi, 

 viscosità del fluido stesso, la quale impedisce la pronta salita dell'aria 

 in grande estensione equabilmente riscaldata, quantunque più leg- 

 giera : perchè uniformemente influenzata, e perchè non può lasciare 

 dietro a sé il vuoto. Rotto 1' equilibrio per una perturbazione qua- 

 lunque, r aria fredda si precipita lateralmente istituendo una cor- 

 rente (vento) più o meno impetuosa, al basso, al dissotto dello 

 strato d' aria calda ascendente. 



Ritornando al nostro ambiente dirò, che il foro d' accesso del- 

 l' aria buona deve trovarsi al punto più basso del locale per avere 

 r altezza del medesimo a vantaggio della forza accelerante il movi- 

 mento, ossia a prò della colonna d' aria leggiera aspirante. Esso 

 foro deve disporsi verso l' esterno, sulla via o su d' un giardino, 

 per ricevere l'aria possibilmente pura e sana, e, se condotto al 



