139 
9) Wieviel Kubi: Meter Luft find nothig, um das 
Verbrennen in den Kaminen, Ziegeln und Defen, in denen 
man Holz, Steinkohlen oder Coaks brennt, zu unterhalten? 
1 Kilogr. Holz erfordert 7 M. 340, — 1 Kilogr. Steins 
Eohle 18 M. 440, — 1 Kilogr. Coaks 15 M. Luft von 
0° C., überdieg 62 für Schwankungen: Hol; 3 K. M. 
647 L., Steinfohlen 7 M. 884 8., Coaks IM. 549 8, 
Luft von 16° C. 
10) Wieviel Kubit: Meter warmer Luft muß die Ven—⸗ 
tilation für jeden Kranken auf die Stunde, ferner fuͤr die 
Erleuchtung auf jede Nöhre und die Stunde ıc. hergeben ? 
19 8. M. 200 8. Luft für die Nefpiration und Evaporas 
tion; 7 8. M. 500 für die Erleuchtung mit Del, 102 
K. M. für die Erleuhtung mit Gas, 
Zweiter Theil. — Der Verfaffer giebt nun eine 
Ueberficht der Einrichtungen zum Behufe der Ventilation in 
verfchiedenen Krankenſaͤlen der Parifer Spitäler und Eommt 
dann zu folgendem Nefume: Sehen wir nun nad, mas 
in einem Krankenſaale während der 12 Stunden der Nacht 
vor ſich geht, und wie ſich zulest die Atmofphäre verhält. 
Nehmen wir als Beifpiel den Saal St. Gabriel in der 
Pitie, deffen Gapacität, wie wir gefehen haben, 1,571 
Kubit: Meter 137 Liter beträgt. Im diefer Atmofphäre 
athmen 50 Franke Männer, welche, 1 K. M. für jeden auf 
die Stunde gerechnet, am Ende der Naht 600 K. M. abs 
forbirt und verdorben haben, was nad) berfelben Zeit die ' 
athembare Portion der Luft des Suales auf 971 K. M. 
137 Liter veduciren würde, wenn die Ritzen, Spalten, Fu: 
gen und Fenfter nicht eine unbeftimmbare, aber gewiß un: 
genügende Quantität Luft wieder eintreten lichen. 
Sn diefer Atmoſphaͤre brennen 12 Stunden hindurch 
3 Lampen, von denen eine jede in der Stunde 10 Gr. Del 
verbraucht; alfo werden diefe 3 am Ende der Nadıt 360 
Gr. verbrauht haben und da 1 Kilogramm dieſer Flüf- 
figeit zum Verbrennen 10 8. M. 600 Liter Luft von 
16° E. bedürfen, fo bedürfen die 360 Gr. 3 8. M. 816 
Liter. Wenn man den Verbrauch eines jeden Kamines und 
Dfens in 24 Stunden zu 36 Kil. Steinfohlen anfchlägt, 
fo verbrennen die 4 Defen des Saales während der 12 
Stunden der Naht 72 Kilogr., welche zu ihrer Unterhals 
tung ein jeder 7 8. M. 834 8. Luft von 16° abforbiren ; 
alfo alle ; k R s 567 8.M. 648 8. 
Der VBerbraud für die Erleuchtung beträgt IK. M. 8168. 
Summa: 571 K. M. 464 8. 
welhe man am Ende der Nacht noch vermindern müßte, 
Da wir aber wiffen, daß die zum Athmen benugte Luft 
noch die Defen und Erleuchtungsmittel unterhalten Eann, fo 
haben wir, um genau zu feyn, Nichts mehr abzuziehen. 
Was die Kohlenfäure betrifft, welche bei'm Athmen 
und durch die Verbrennung des Oeles erzeugt würde, fo er— 
giebt fih eine Totalquantität von 13 K. M. 671 Liter, 
davon find 4 K. M. 671 Liter abzuziehen, was 8 K. M. 
814 Liter ergiebt, und diefes ift die Quantitat der durch 
die Züge der Defen fortgeführten Quantität von Kohlenfäure. 
Wenn man nun diefe 8 8. M. 814 Liter mit der im 
691. XXXII. 9, 
140 
Saale bieibenden, noch nicht geathmeten Luftquantität vers 
gleicht, naͤmlich 971 8. M. 137 Liter, fo erhalten wir das 
Verhältnis 9,07 Procent. 
Dritter Theil. — Bei dem jegigen Zuftande der 
Dinge fehlt alfo noch viel daran, wie wir geſehen haben, 
daß die Kranken in ihren Saͤlen foviel reine Luft haben, als 
fie bedürfen. Während des Tages und bei gutem Metter 
geht es noch an; allein da felbft bei fchonem Wetter die 
Säle nicht immer offen erhalten werden können, und dieſes 
im Winter und während der Nacht gar nicht ftattfindet, fo 
muß man zur Ventilation feine Zuflubt nehmen, die aber 
bisjegt nur dem Namen nad) befteht. Diejenige, welde 
duch die Züge der Defen ftattfindet und nur auf die Luft 
Bezug hat, welche duch die Ritzen, Spalten und Fenſter, 
zuweilen auch durdy die Dfenlöcher, eintritt, ift ungenügend, 
ſchaͤdlich und gefährli, fie muß bedeutend vermehrt und 
vollftindig verändert werden, Folgendes ift nun ein Ver— 
ſuch, diefe Veränderung und Verbefferung der Ventilation zu 
Stande zu bringen. 
Sch nehme an, daß man zwei Flügel eines Gebaudeg 
zu erwärmen und ventiliven habe, welche eine Façade haben, 
oder in einem rechten Winfel aneinander ftofen. Das Ges 
baude beftehe aus einem Erdgefchoffe und 3 Stockwerken, 
die Saͤle feyen alle einander glei und halben folgende Di: 
menfionen: Länge 50 Meter, Breite 8 M., Höhe 3 M. 
25, Die der Mauer O M. 60; 12 auf jeder Seite durchs 
gebrochene Senfter laffen Luft und Licht eindringen; die Hohe 
derfelben betrage 5 M., die Breite 1 M. 50. Die unges 
führe Raͤumlichkeit des Saales beträgt alfo 1,300 Kubik= 
Meter, die Oberflähe der Mauern 269 D Meter, die der 
Tenfter 108 OM. in gefenfterter Verſchlag mit einer 
Thür von 2 Flügeln fchneide den Saal in der Mitte in 2 
Hälften, von denen die eine 24, die andere 26 Betten ents 
halte. Zwei metallene Säulenreihen tragen die Balken, 
welche in der Laͤngsrichtung angebracht find, und unter dem 
Plafond hervorfpringen. Die Säulen theilen das Parquet 
in 3 gleichbreite Theile, 2 feitlihe für die Betten, eine 
mittlere für den Krankendienſt. Die Balken theilen die 
Dede in 3 entfprechende Theile. Die Tragbalfen des Fuß— 
bodeng verlaufen parallel mit den Dedenbalfen. Sn dem 
Saale befinden fih 50 Betten, 25 in jeder Seitenabtheis 
lung, in gleicher Entfernung von den Mauern und Saͤu— 
len und voneinander aufgeftellt. Die in denfelben gelager- 
ten 50 Kranken müffen die Stunde ein Seder 20 Kubik = 
Meter Luft erhalten. Zwei Dellampen dienen während ber 
Nacht zur Erleuhtung. Die Ventilation hat nun auf die 
Stunde 20><50 — 1,000 8. M., d. i.,; 4% der unge: 
fähren Gapacität des Saales, herbeizufchaffen und fortzufüh: 
ven, eine Erneuerung, welche anhaltend, ohne Unterbrechung, 
vor fid) geben muß. Die Schnelligkeit des Ausſtroͤmens 
betrage 1 bis hoͤchſtens 2 Meter in der Secunde; die er- 
ftere ift nicht merfbar, die zweite faum. Sm Minter, wie 
im Sommer ift die Temperatur des Saales auf 16° EC. 
ju erhalten. 
Nachdem diefes nun gefordert ift, würde ich folgende 
Vorrihtungen treffen, um den Bedürfniffen der Heizung 
