141 
und DVentilation zu genügen. In den acht Sälen und für 
die 400 Kranken dienen zu diefen Zweden 2 Defen in jedem 
Saale; 2 caloriferes mit einem Heizzimmer, auffteigende 
zuführende Röhren, horizontale untere und obere Möhren, 
auffteigende entleerende Röhren und 2 Lufträder (tarares) 
mit centrifugaler Kraft. 
Verluſt durd die Fenfter und Mauern. — Bei 80 
Einheiten Wärme auf den Meter und die Stunde werden 
die 108 Meter der Fenfter nad) den 12 Stunden der Nacht vers 
toren haben - - > - 2 A 104,000 
Bei 27 Einheiten Wärme auf den HMeter und die 
Stunde werden die 269 DMeter der Mauern bei 
einer Dice von O M. 60 nad) den 12 Stunden 
der Nacht verloren haben . . . . . 87,000 
Summa: 191,000 
Zu diefer Zahl muß man für das Erdgefchoß den durch-den 
Fußboden und für das dritte Stockwerk den durch die Dede vers 
urſachten Verluft hinzufügen. 
Die durd die Refpiration von 50 Kranken in derfelben Zeit 
entwidelte Wärme ergiebt 18,000 Einheiten, nämlich: 
1) Durdy das Verbrennen des Wafferftoffs, von welchem ein 
jeder Kranke in den 12 Stunden der Nadıt 8 Gr. verbrennt, aljo 
400 Gr. auf 50, im Verhältniß von 35,000 Einheiten Wärme auf 
den Kilogr., Summa 14,000. 
2) Durd) das Verbrennen der reinen Kohle, im Berhältniffe 
von 27 Einheiten Wärme auf den Kranken und die Stunde, 
Summa: 4000. 
Wenn man von den 191,000 die 18,000 abzieht, fo bleiben 
173,000 Einheiten Wärme, weldye durd die Zenfter und Mauern 
während der 12 Stunden der Nacht verloren geben. Die Ventila— 
tion kann nur dann diefen Verluft ausgleihen, wenn fie Luft von 
einer genügend hohen Temperatur befhafft, und diefin Zweck er: 
füllt die Heizung. Man verbrennt defhalb in den Defen des Saar 
les 29 Kilogr. Steinkohlen, deren Nugen nur bei 0,80 ihrer Wär- 
mefähigkeit, d, i. den Kilogr. zu 6000 Einheiten Wärme ange: 
fchlagen werden darf. Ein jeder Dfen muß alfo in der Stunde 
ein Wenig mehr als 1 Kilogr. Steinkohle verbrauchen, und dazu 
kalte Luft durch eine Ocffnung erhalten, deren Oberflähe in Quas 
drats Decimeter 12, 5, alfo 35} Gentim, an der Scite beträgt. 
Der Scornftein muß an Oberfläche der Eintrittsöffnung gleich 
feyn. Die für die Schornfteine und Aſchenloͤcher beftimmte Luft kann 
aus dem Saale genommen werden, um Brennmaterial zu fparen. 
Heizkammern. — Diefe befinden ſich im Keller unter der 
den beiden Flügeln des Gebäudes gemeinfamen Treppe. Sie wer: 
den mit Steinkohlen geheizt, und die zur Unterhaltung ihres Ders 
des beftimmte Luft wird von den Höfen oder Gärten ber entnoms 
men. Die ju erwärmende und für die Ventilation zu verbraus 
chende Luft kommt aus den Kellern und dem Untergefchoffe, welches 
fie der ganzen Ränge nad) durchläuft. Da ihre Temperatur auf 
diefe Weife fchon 12° G. beträgt, fo iſt weniger Brennmaterial 
nörhig, um ibr den verlangten Wärmegrad zu geben. Die Röhren 
durchlaufen das Wärmezimmer und vergrößern dafelbft ihre Ober: 
fläche, fo daß fie die Wärme der Luft erböhen und die des Rau— 
ches vermindern. Die Größe eines jeden Wärmebehälters muß da: 
nach berechnet feyn, daß ungefähr 2 Meter Fläche auf jeden in 
einer Stunde verbrannten Kilogr. Steinkohle zur Erwärmung foms 
men. Die Oeffnung, durch welche der Wärmebehälter die Falte 
Luft erhält, befindet fich der des Heerdes gegenüber. Beide Orff: 
nungen, die Luft aufnebmende und ausftrömende, baben gleiche Di: 
menfionen , und cine jede cine Oberfläche gleih der Eumme der 
Durdifchnitte der 24 Röhren, für melde fie beftimmt jind. Die 
von den beiden Wärmebebältern zu befchaffende Luft beträgt in der 
Stunde 8000 Meter; ihre Temperatur muß in der Heizkammer 
20° betragen, um mit ungefähr 16° in die Saͤle zu gelangen. 
Mit Ausgleicyung allee Verlufte kann ein Kilogr. Steinkohle 
bei 6000 Einheiten Wärme 300 Kiloar. Waffır von 0° auf 20° 
erbeben, und da die Luft viermal fo leicht, als das Waffer, zu ers 
wärmen ift, fo kann diefelbe Quantität Steinkohlen 1,200 Kilogr. 
691. XXX. 9, 
142 
Luft, welche in runder Zahl 900 Kubikmeter ausmachen, auf dies 
felbe Zemperaturhöhe bringen. Kür die 1000 K. M., dieauf jeden 
Saal in der Stunde kommen, wird der Verbrauh 1 Kit. 111 Gr. 
Steinkohlen feyn, und für die 8000 Kubifmeter der 8 Säle 8 Kil. 
888 Gr. oder I Kil., alfo 4 K. 500 Gr. auf jede Stunde und jeden 
Wärmebehälter. Ein jeder von diefen muß alfo 9 Meter zu erwaͤr⸗ 
mende Oberflädje darbieten, ohne die 2 Meter der Deffnung zu res 
nen, welche die kalte und warme Luft durdläßt. Der Kamin de& 
Heerdes ftellt einen Kreisabfchnitt dar, deffen Flächeninhalt 41 Decim. 
gleihlommt, d. i. ebenfoviel D.Decim., ald man Kilogr. Steinkohle in 
der Stunde verbrennt, Die Fläche des Roftes fin drei Mal fo 
groß, als die des Kamins, fie beträgt hoͤchſtens 14 Decim., alfo 
37 Gentim. an der Seite. Die Entfernung zwifchen dem Roſte 
und der unteren Platte der Wärmefammer betrage O Miter 35. 
Wärmelammer — Gie befindet fid) oberhalb und in ges 
raber Richtung mit den Wärmebehältern und ift fo hoch, daß ihre 
Dede fid um O M. 50 unterhalb des untern Randes der Trage 
balken des Fußbodens befindet, welche den Boden des Erdgeſchof— 
fis tragen. Sie ift aus 3iegelfteinen erbaut und hat eine Dice 
von O M. 50, damit feine Riten ſich bilden. Die Röhren der 
Heizfammern laufen durdy die Wärmefammer bin und madyen in 
ihre mehre Krümmungen nach verfchiedenen Richtungen hin, um ſich 
dafelbft foviel, als möglich, abzufühlen. Durch eine Deffnung von 
1 M. 152 Oberflaͤche communicirt fie mit jeder Heizkammer, und 
durh eine Deffnung von 2 M. 3 Oberfläche mit den Kellern 
und Souterrains, von woher fie im Sommer die nöthige frifche Luft 
erhält. Die Wärmefammer ift die gemeinfchaftliche Quelle, aus 
welcher die 438 Säulen in die 8 Säle hinauffteigen, 
Auffteigende zuführende Röhren. — Diefe Röhren, 
welche dazu beftimmt find, Luft in die beiden Gebäude zu bringen, 
haben ihren Ausgangspunct in der Märmefammer an der Wand 
derfeiben, welche den Gälen entfpricht, zu welchen fie binführen. 
Eie find von Holz und von vierediger Form; der Zahl nad) 6 für 
jeden Saal, 2 für jede Abtheilung; 3 kommen rechts und 3 linke 
von der erfien Thüre, in gleicher Entfernung eine von der anderen, 
an. Bon der Wärmefammer an jeder Seite 24 an der Zahl auf= 
gegangen, fteigen fie längs und innerhalb der Sceidemauer in bie 
„Höhe und nehmen um 6 mit jedem Stodwerf ab. Ein genügen 
dır Zwifchenraum bleibe frei, um fie zwifchen der Mauer und dem 
erften Balken durchgeben zu Laffen. 
Eine jede Röhre hat an ihrem Anfange und Ende einen 
Schlüſſel oder Schieber, beftimmt, den fie durchlaufenden Ventilas 
tionsftrom zu reguliren oder anzuhalten. 
Horizontale untere oder Bertbeilungsröhren. — 
Sie bilden das Ende der auffteigenden Röhren, denen fie an Ge— 
ftalt und Dimenfionen gleich find. Am oberen Rande der Balken 
angefommen, nehmen fie eine horizontale Richtung, in der Dide 
des Fußbodens gelagert, in dem Zwifchenraume feiner Tragbalken 
und vertheilen jich paarweife in angemejjener Ordnung in einer je— 
den der drei Abtheitungen, an deren Ende fie in die queere Soli: 
daritätsröhre übergehen; die Röhren der Seitenabtheilungen gehen 
unter den Betten fort, 1 Decim. nad) Innen von dem Kopfe und 
den Füßen; — 3 Queerröbren, Solivaritätsröhren genannt, vers 
einigen die 6 borizontalen Röhren und befinden fi, eine in der 
Mitte des Saales unter dem gefenfterten Vorfchlage, die beiden 
anderen unter dem crften und legten Bette einer jeden Reihe, Die 
obere Wand der Repartitions: und Golidaritäts: Röhren ift von 
Metall und bildet den Boden des Saales. Diefe vierte Wand ift 
von vieredigen unter jedem Bette befindlichen Löchern durchbohrt, 
alfo 25 an jeder Repartitionsröbre, 150 in jedem Saale, das erfte 
befindet ſich zunächit der Waͤrmekammer. Diefe Löcher find von 
ungleicher Größe, weldye vom erften bis zum legten fteigend zu— 
nimmt. Zwanzig Apparate find angebradht, um diefe Deffnungen 
offen und gefchloffen zu erhalten, die Größe diefer Apparate muß 
aber unabhängig von dem Drabtgitter, mit dem fie verfehen find, 
berechnet werden. Die Summe der Löcher muß eine dem Durchs 
fchnitte ihrer Röhre gleiche Oberfläche, um ein Fünftel vermehrt, 
haben, welcher Ucberfhuß dazu dient, die Verlangfamung, welche 
der Ventilationsftrom, indem er fich in ebenfo viele Fäden theilt, 
als Deffnungen da find, erleidet, wieder auszugleichen. 
