312 



sig, at der, hvor man efter den almindelige Praxis vilde have nedlagt de stôrre Cloakcr 

 og hvor man tillige efter de forhaandenværende Kjendsgjerninger vilde have været nödt 

 til at forelage jevnlige Udrensninger af Cioakerne. der vare disse smaa Leerrörsledninger 

 aldeles rene. — Til de anforte Tvivl om Brugbarheden af de Resultater, som kunde ud- 

 ledes af de gamle Cloaker, kom allsaa endnu den, at Vandföringsevnen for Cloaker af 

 glasserede Leerrör, som mere og mere vare komne i Brug, syntes at være forskjellig fra 

 den, som fandt Sted i de murede Cloaker. 



Saadanne Betraglningsmaader, som de af Wicksteed anforte, ifölge hvilke Cioa- 

 kerne ikke behovede at være större end hvad der behovedes til al aflede omtrent ,},, af 

 den störste Regnmængde, som falder (den störste Regnmængde i Timen er for London 

 = 2 Tom.), kunde umuligt vinde synderlig Tiltro, da de ifölge Sagens Natur maatte være 

 urigtige, og de bestyrkede derfor kun yderligere den all forhaandenværende Tanke, at 

 enten maatte Cloakernes Vandföringsevne folge en anden Lov end den, som er udtrykt 

 ved Eytehceins Formel, hvilket som sagt Mr. Phillips antog, eller ogsaa maatte noget 

 Lignende finde Sted, som det, Mr. Cowie har antydet. 



Som Folge heraf besluttede Cloakcommissionen i London at lade foretage Forsög 

 med glasserede Leerrör for directe at komme til Kundskab om disse Rors Vandforings- 

 evne, og Ledelsen heraf blev overdraget en særegen Comitee, kaldet: „Trial Works 

 Comité". 



Resultalerne af disse Forsög ere ikkun bekjendte af en Rapport af Mr. Medworth 

 til General Board of Health^), da „Trial Works Report" aldrig er udkommen. Men 

 Mr. Medworth, som af Comiteen var antaget til at lede Forsögcne, giver uheldigviis ikke 

 nogen nærmere Beskrivelse af Maaden, paa hvilken Ledningerne vare anbragte; han an- 

 forer blot Resultaterne af Forsögene. Han siger Side 193, at udlömmende Forsög ere 

 forelagne med Ror af en Diameter op til 12 Tommer, og Side 192, at han ved omhygge- 

 lige Forsög har overbeviist sig om, at naar man ved samme Fald betegner Vandforingen 

 ved Q og q for tvende Ror, hvis Diametre ere D og d, saa er: 



O^cCJ, c.) 



-(")^ 



hvilket som bekjendt er overeensstemmende med hvad der finder Sted ved andre Led- 

 ninger. 



Hvad dernæst Vandforingen af en og samme Rorledning under forskjellige Fald 

 angaaer, da anföres Side 185 og 186, al Forsögene have viist, at ved el Fald af 1 : 100 

 giver en 6 Tommers Ledning 63,.5 Cbf. Vand i Minulet, og ved el Fald af 1 : 800 giver 

 samme Ledning 47,2 Cbf. i Minulet. 



'3 Report on tlie Supply of Water to the Metropolis. Appendix II. 1850. S. 183. 



