313 



Hvis disse Forsög vare tilforladelige, saa kunde vi allsaa uden mærkelig Feil be- 

 regne Vandforingen pr. Minul for en 6 Tom. Ledning med et Fald af 1:1 ifölge Formlen : 

 q = (65,83 - 0,0233 . o Cbf. C2) 



og naar vi da indsatte denne Værdi for q i Formlen (1), og desuden salte d = 6", saa 

 maatle vi finde Vandforingen i Minulet ((?) for en hvilkensomhelst glasseret Leerrörs Led- 

 ning, hvis Diameter er D og hvis Fald er=i;^ Forelage vi en saadan Substitution, da 

 erholde vi: 



(? = C65,83- 0,0233. O (1)^ C3D. 



Det er denne Formel — skjöndt den ikke findes opfort i Mr. Medworths Rapport 

 — som maa betragtes som Resultatet af de londonske Forsog, hvorved det dog ikke maa 

 oversees, at Mr. Medworlh selv yttrcr Side 193, al han vel anseer de erholdte Resultater 

 som fuldkommen paalidelige for praclisk Rrug saa langt som de gaae, skjöndt ingenlunde 

 som iiiathemalisk nöiagtige, men desuagtet holder det for særdeles önskeligt, at Forsog 

 blive foretagne med Ledninger af en meget större Diameter end de, hvortil man hidindtil 

 har maattet indskrænke sig. 



I den omtalte Rapport') af Mr. Phillips, Ingenieur ved Westminster Cloak-Com- 

 mission, anfôres exempelviis, at han er aldeles vis paa, at en Cloak af 5 Fods Höide 

 og 3 Fods Brede med et Fald af 1 : 100 vil fuldkommen kunne modtage Aflöbs- 

 vandet fra 200 Acres bebygget Grund. Da nu en Cloak af 5 Fods Höide og 3 Fods 

 Brede omtrent vil have samme Lysning som en cirkelrund Cloak af 4 Fods Diameter, og 

 da Mr. Phillips regner Vandmængden pr. Acre til GO Cbf. i Minulet, saa vilde allsaa efter 

 hans Erfaring en Cloak af 4 Fods Diameter, med et Fald af 1 : 100 kunne fore 12000 Cbf. 

 Vand i Minulet, hvilket paa det Næru)este stemmer med Formlen (3), som i dette Tilfælde 

 giver H500 Cubikfod. — Ligeledes anförer Phillips sammesteds, at en Cloak med HJ 

 Qvadratfods Gjennemsnit, hvis Diameter allsaa er 45^ Tom., vil ved et Fald af 1:480 

 kunne modtage Aflöbsvandet fra 130 Acres eller have en Vandforing af 7800 Cbf. i Mi- 

 nuttet, hvilket ligeledes stemmer godt med Formlen (3), som giver 8600 Cbf. i Minuttet. 

 Endelig anföres, at en Cloak af GJ Fods Diameter med et Fald af 1 : 480 vil fuldstændigt 

 aflede Vandet fra 500 Acres eller have en Vandforing af 30000 Cbf. pr. Minut, og Form- 

 len (3) giver i delle Tilfælde 30190 Cbf. pr. Minut. Der synes saaledes at va^re særdeles 

 god Overeensstemmelse mellem de practiske Erfaringer og Cloak-Commissionens Forsog; 

 men denne Overeensstemmelse kan endnu langlfra betragtes som noget Beviis for Rigtig- 

 heden af Formlen (3); tvertimod, der ere Omstændigheder, som give grundet Anledning 



') .Minutes of evidence to the Metropolitan Sanitary Commission 1847. S. 57. 

 Vldensk. Selsk. Skr., 5Kiekke, natiirvidensk. malhcra. AM. i Bind. 40 



