316 



s d 

 fælde, hvor Ledningen er heel fyldt, hvortil svarer— = -^, idet d er Diametren af 



C rt 



Ledningen, og vi erholde altsaa -j = 175. 



Heraf sees, at naar Forholdet imellem den Længde, som Vandet har passeret i 

 Ledningen, og dennes Diameter er lig 175, saa kan Vandets Hastighed udtrykkes ifolge 

 Formlen (5) ved 



»^ = 8267 ( 1 —0,005) ^ + 0,005 .t>\, 



I C 



som med tilstrækkelig Tilnærmelse kan skrives 



I c 

 der netop er den Eylehoeinske Formel, og Vandet har altsaa indtil dette Punkt omtrent 

 tabt den hele levende Kraft, hvormed det indlraadle i Cioaken. Fra dette Öieblik af bevæ- 

 ger det sig allsaa ene formedelst Ledningens Fald, hvilket var det, som skulde bevises. 



Den Uovereensstemmelse, som man har fundet imellem Erfaringen over Cloak- 

 ledningernes Vandföringsevne og Theorien efter Eylelwein , antager jeg, stammer derfra, 

 at man ikke har taget tilbörligt Hensyn til Cloakernes Rumfang ; tiii naar et Cloak-System 

 bestaaer af et enkelt Sæt af Ledninger, da ere disse næsten ganske tomme i lort Veir. 

 Ved indtrædende stærke Regnskyl skulle altsaa alle disse Ledninger fyldes, og hertil med- 

 gaaer en stor Deel af den hele faldende Regnmængde, og det er saaledes kun Over- 

 skuddet, som Cloakerne skulle aflede. 



Da den Vandmængde, som el Cloaksystem kan rumme, i Almindelighed er meget 

 betydelig og i mange Tilfælde ikke saa lidet overskrider Halvdelen af den hele Regn- 

 mængde, som falder i den stærkeste Regnskyl, saa vil det være let forstaaeligt, at de 

 Cloaker kunne blive for store, som construeres efter den Eytehceinske Formel, under den 

 Forudsætning, at de skulle borlfore den hele Regnmængde saa hurtigt som den falder. 



For at komme lil Vished om de glassercde Leerrörs Vandföringsevne, besluttede 

 den combinerede Comité for Vand-, Gas- og Cloakvæsenel her i Kjöbenhavn at forelage 

 selvstændige Forsög over denne Gjenstand, og jeg havde den Ære at blive overdraget 

 (let Hverv at fore Tilsyn med Anlægget og Forsögene under Comileens Ledning. Med 

 Hensyn til den Omhu og Nöiagtighed, hvormed Forsögene hieve udförte, da maa jeg 

 bemærke, al jeg anseer disse i flere Henseender interessante Forsög over Vandels Bevæ- 

 gelse i Rorledninger for at være nogle af de meest paalidelige, som hidtil ere udförte i 

 denne Retning, og jeg troer derfor tillige, at de have baade videnskabelig og praktik 

 Værdi. 



Forsögene bleve udförte med tvende Ledninger af glasserede Leerrör, den ene af 



