318 



net, og denne Deel var större eller mindre eftersom Vandet slod höiere eller lavere i 

 Bassinet. Sluttelig maa herved endnu bemærkes, at den Antagelse, at Forskjellen mellem 

 Vandspeilenes Beliggenhed i de to Bassiner vilde være lig den i Rorledningen tabte Tryk- 

 höide, ikke er rigtig, da Vandet kommer ind i Ledningen fra et Bassin, hvori det er i 

 Hvile, og ströminer ud af Ledningen med en Hastighed, som det laber ved Frictionen 

 imod Vanddelene i Aflobsbassinet, uden at den dertil svarende Trykhöide kommer tilsyne. 



Forsögenc bleve derfor afbrudte og det Hele arrangeret paa den paa medfölgende 

 Tegning (Plan I) angivne Maade. 



Istedetfor Aflobsbassinet blev der anbragt en lille Allöbskasse af Træ, som paa 

 Siderne var forsynet med de fornödne Udlob og Skydere, hvorved Udlobsmængderne kunde 

 reguleres, og den egentlige Leerrörs-Lednig blev ved et forholdsviis vidt krumt Blyror 

 forbunden med Kassens Bund, paa den i Tegningen angivne Maade. For yderligere at 

 tvinge Vandslrommen til at labe den erholdte Hastighed ved en lodret Opadstigning, kunde 

 forskjeliigt höie Blyror af en saadan Diameter, at de omgave Aibningen i Bunden af 

 Aflöbskassen, anbringes, og man kunde saaledes uden Vanskelighed aflæse Vandets Stige- 

 hoide. Ved Hjælp af Skyderne paa Aflôbskassens Sider kunde man i en meget kort Tid 

 regulere Aflöbet saaledes, at Vandhöiden i Aflöbskassen blev som man önskede den. 



Forsögene med den 4 Tom. Ledning bleve forst udforle, og efter at denne Led- 

 ning var borttagen, blev den 12 Tom. Ledning opstillet i dens Sted. Som det af Teg- 

 ningen vil sees, var der under Forsögene henlagt en fiirkantet Plankerende jevnsides med 

 Rorledningen, hvilken Rende forsynedes med Vand fra Peblingesöcn. Fra denne Rende, 

 soui var noget höiere beliggende end Rorledningen, vare forskjellige Forbindelsesror af 

 den i Tegningen angivne Form og Stilling anbragte ned !il Rorledningen, hvorigjennem 

 man kunde lade Vand fra Sortesöe indslrötnme i Ledningen, hvor man vilde. Vandtil- 

 stromningen til Plankerenden reguleredes ved et Skud ude ved Soen, og Vandtilslrömnin- 

 gen fra denne Rende til Rorledningen skete ligeledes ved Skud for de forskjellige Side- 

 eller Forbindelsesror. Paa forskjellige Steder af Ledningerne foreslog jog at lade bore 

 cirkelformige Huller af 1 Tom. Diameter i Overkanten af Leerrörene, i hvilke Huller Kork- 

 propper med Glasror af g Tom. Lysning blere anbragte saaledes, at Propperne dog ikke 

 gik dybere ned end lige til den indvendige Lysning af Ledningen. Paa den 4 Tom. Led- 

 ning var der anbragt 7 Glasror paa de paa Tegningen ved Nr. 1 til 7 angivne Steder, 

 hvorimod der paa den 12 Tom. Ledning blev anbragt de paa Tegningen angivne 12 Sikr. 

 Glasror. Disse Glasror bleve under Forsögene benyttede til at bestemme Vandstanden i 

 Ledningen paa de forskjellige Punkter, og de have, som det Folgende vil vise, været til 

 ganske overordentlig Nytte. Ved alle de foretagne Forsög blev Peblinge- og Sorledams- 

 söens Flodemaal regnet som Nulpunkt, og Vandhöiderne over eller under delle Flodemaal 

 bleve betegnede respective ved Plus eller iVlinus. Til större Beqvemmelighed blev der 



