339 



t-m-? c.«. 



^4?;l•?; «.,, 



hvor I I og 1^1 ere Slörrelser, der ene afhænge af Fyldningsgraden or. 



1 den tilslutning vedföiede Tabel IV har jeg angivet Værdierne af [«], I "^ I og I I 

 svarende til forsltjellige Fyldningsgrader «. 



Ifölge Formlen (24) kan man uden Vanskelighed bestemme Faldet y- , naar Haslig- 

 heden V, Fyldningsgraden « samt Ledningens Radius r ere givne, eller r, naar c, - og 

 a ere givne, og ifölge Formlen (25) kan man paa lignende Maade med Lethed bestemme 



-p, naar a, r og Q ere givne, samt r, naar -, et og Q ere givne; thi Coefficienten 

 F bliver vel i sidste Tilfælde ikke fuldkommen constant, men naar man forst med Til- 

 nærmelse har fundet r, bestemmes s og v =■ -^-, hvorefter man let beregner den nöiag- 

 tigere Værdie af r. 



Coefficienten F, Formel (20), er den som svarer til sallglassercde Lcerrörs Led- 

 ninger. For forskjellige Slags Ledninger bliver denne Coefficient ogsaa forskjellig, men 

 den fornodne Berigtigelse lader sig let bestemme ved Hjælp af et Forsög. 



Tænke vi os nemlig lo Ledninger af samme Længde, Diameter og Fyldningsgrad 

 saaledes indstillede, at Vandforingen bliver lige for begge Ledninger, saa er det klart, 

 ifölge Formlen (25 ), al 



F,=^ • F (2C0, 



idel II og fe, betegner Faldene og FogF, Modstands-Coefficienterne for de to Ledninger. 

 Sammenligne vi f. Ex. Vandforingen af saltglasserede Leerrör med den af almin- 

 delige Stöbejernsror, saa finde vi for Stöbejern 



i F. 



For Anlæget af et Cloaksystem er det i höieste Grad vigtigt at kjende den mindste 

 Hastighed, som Vandel maa have, naar det ikke skal afsætte noget Bundfald i Ledningen. 

 Denne Hastighed vil jeg betegne ved w, og i Overeensstemmelse med hvad Erfaring 

 desangaaende har lært, vil jeg antage, al delle Minimum er 2^ Fod i Secundet. Hvorledes 

 nu end Cloaksystemet indrettes, saa vil det i Reglen findes, at Cloakerne til sine Tider, 

 med slorre eller mindre Mellemrum, har mere Vand al aflede end til andre. Hvis man 



4-i" 



