344 



Ved Hjælp af denne og den foregaaende Tabel vil man nu med Lelhed kunne 

 bestemme, hvilket Fald man skal give en Cloakledning med en bestemt Fyldningsgrad for 

 at Vandströmmen kan erholde en bestemt Haslighed. Vilde man f. Ex. bestemme det Fald, 

 man skal give en 2 Fods Ledning, for at Vandströmmen ved en Fyldningsgrad svarende 

 til fsj = 0,2 fSJ kan erholde en Hastighed =4,5 i Secundet, saa finde vi / = 0,352 . 635' 

 ^224 Fod o: Ledningen skal have et Fald af 1 Fod paa 224 Fod. Hvad dernæst Vand- 

 foringen af den 2 Fods Ledning angaaer, da viser Tabel I, at denne ved en Fyldnings- 

 grad, som svarer til 0,2 af Gjennemsnitsarealet og under en Strömningshastighed af 2^ Fod 

 i Secundet udgjör g, = 94,2 Cbf. pr. Minut; dens Vandforing ved 4,5 Fods Haslighed bliver 

 altsaa, ifolge Tab. H, g = l,8g, = 1,8 . 94,2= 169,5 Cbf. pr. Minut. 



Cloakledningen skal imidlertid, som sagt, ikke alene være saaledes beliggende, at 

 Strömningshastigheden ved Minimum af Vandforing bliver =w; den skal tillige være istand 

 til at aflede Vandforingens Maximum, som vi derfor maae kjende ligesaavel som Minimum 

 af Vandforingen. Men naar baade Vandforingens Ma.ximum Q og dens Minimum q ere givne, 

 da kunne vi let ved Hjælp af Formlerne i det Foregaaende bestemme baade Ledningens 

 Diameter og Ledningens Fald. 



Det vil alligevel være beqvemt ved disse Beregninger at have sammenstillet i en 

 Tabel saavel Faldet som Vandforingen ved forskjellige Hastigheder, naar Ledningen er 

 heclt fyldt, altsaa ved Maximum af Vandforing; men vi behove da ikke at betragte mindre 

 Hastigheder end den, hvorved Ledningen netop vi! kunne holde sig reen, altsaa ikke 

 mindre Hasligheder end 2.^ Fod i Secundet, Indsætte vi altsaa Værdierne for F .i)^ af 

 Tabellen II i Formlen (24) og bemærke, at naar Ledningen er ganske fyldt, saa er 

 ri = 2, da finde vi let folgende Formler: 



t? = 2,5 Fod, da er L = 533 . d » = 5,0 - = 154 . d 



6,0 - =110.d 



2,75 - = 451 . d 



3,0 - = 387 . d 



3,5 - =295.d 



4,0 - == 231 . d 



4,5 - = 187 . d 



7,0 - = 83 . d 



8,0 - = 64 . d 



9,0 - = 51 .d 



10,0 - = 42 . d 



(35). 



Ved Hjælp af disse Formler kan Ledningens Fald svarende til en given Hastighed 

 beregnes. Den tilsvarende Vandforing i Minulet, Maximums-Vandföringen, kan beregnes 

 ifolge Værdierne i den 5te verticale Colonne af Tabel II , idet man for </„ tager den i 

 Tabel I angivne Værdi for Vandforingen svarende til 2^ Fods Hastighed i Secundet og 

 Fyldningsgrad ^ 360. 



Paa denne Maade finder man folgende sammensvarende Værdier for Ledningens 

 Vandforing i Minulet C*, dens Diameter d, Vandstrommens Hastighed » og Ledningens 

 CVandspellets) Fald (1 • L)- 



