346 



For sallglasserede Leerrör er Modslands-Coefficienlen lig F, Formel (20), naar 

 Fluidet er reent Vand, men for en anden Slags Lediiing eller for en anden Vædske 

 ville vi i Almindeligiied ogsiia have en anden Modstands-Coefficienl F^ , der beslemmes 

 ifölge Formlen (26). De foregaaende Tabeller ere nu beregnede for glasserede Leerrörs 

 Ledninger, der kræve et Fald af 1:1 eller l-.L- Have vi derimod en Ledning eller en 

 Vædske med en större Modslands-Coefficient, og som navnlig i Forhold til glasserede 

 Leerrör og reenl Vand kræver et Fald af n : i for at frembringe samme Vandforing, saa 

 kunne vi dog benytte alle i de foregaaende Tabeller angivne Störreiser paa samme Maade 

 som ved glasserede Leerrör, naar vi blot med Hensyn paa Faldet af Ledningen tage For- 

 holdet Cn:V) eller Qn : L) istedelfor Ci ; O og fi ; L). 



For Jern-Vandledninger maa man, som tidligere sagt, i Henhold til „ TfeisftarAs Inge- 

 nieur und Maschinen Mechanik" sætte n = 1,33 Vilde man allsaa for en lignende Modstand be- 

 stemme den hensigtsmæssige Störreise og Fald af en Cloak, som skulde aflede en Vandmængde, 

 hvis Maximum var 5 Cbf. i Secundet eller 300 Cbf. pr. Minut og hvis Minimum var 2 Cbf. i 

 Secundet eller 120 Cbf. pr. Minut og navnlig aflede den paa en saadan Maade, at Slröm- 

 nings-Hastighedens Minimum ikke blev mindre end 3 Fod i Secundet, saa kunde man forst 

 ifolge Tabel II sætte g„ =|^' Cbf. = 100 Cbf., og man vilde altsaa af Tabellen 1 sec, at 

 man ved Anvendelse af en 18 Tom. Ledning erholder Minimum af Hastigheden ro = 3 Fod, 

 naar man gav Ledningen et Fald af 1,33 : Z„ . A = 1,. 33:712 . 0,727 = 1,33 : 518 = 1 :390, og 

 Tabellen III vil dernæst vise, at samme Ledning virkeligt vil kunne fore noget over 300 

 Cbf., naar den er heelt fyldt. 



Skulde Maximum af Vandforing derimod være 500 Cbf., saa maatle man vælge en 

 21 Tom. Ledning; thi denne vilde nemlig fore en Vangmængde af 120 Cbf. ved en Fyld- 

 ningsgrad, som ligger mellem 121° og 143° med en Haslighed af omirent 3 Fod, naar 

 Ledningen gives et Fald af 1,.33 paa ;..«„ = 515 a: ved et Fald af 1:390, og samme 

 Ledning vilde ogsaa ifolge Tab. III kunne fore omirent 500 Cbf. ved delle Fald, naar den 

 var heelt fyldl, og Slrömmen vilde da have en Haslighed af 4 Fod i Secundet. 



Skulde Vandslrommens Haslighed derimod som Minimum være = 2| Fod og Vand- 

 foringens Minimum være </„ = 120 Cbf. og dens Maximum være = 300 Cbf., saa vilde 

 man ligefrem kunne benytte Tabellerne I og IH. Vi kunne da anvende en 21 Tom. Led- 

 ning med et Fald af 1,33:750 eller 1:565; thi da vilde Ledningen ved Minimum af Vand- 

 foring erholde en Fyldningsgrad mellem 143° og 162 og ved Maximum blive næslen heelt 

 fyldt. Men hvis Vandforingens Maximum derimod skulde være 500 Cbf., da maatle man 

 vælge en 24 Tom. Ledning med et Fald af 1,33:730 eller 1:550, i hvilket Tilfælde 

 Strömningshasligheden ved Maximum vilde blive over 3,.'> Fod i Secundet. 



