51 



Endelig bemærkes med Hensyn paa de parabolske Vandledninger, at de to Formler 

 (86) og (89) lade sig fremstille under Formen: 



4 l / 2 sin o) . / Z7„V 



4 1 2 



2 = 3 y ö gcosu. â. U m ", 



og 



tf„ 



OD 



hvor N p bestemmes ved Hjælp af Tabel 4, naar u p =-£ er funden, bvilke Formler ere 

 meget beqvemme for Bestemmelsen af en given Lednings Vandføring under forskjellige 



Fyldningsgrader, naar man een Gang for alle har bestemt Gonstanterne 



V: 



2 sin « 



å ou 



4 1/2 



M 2 j 



3"|/ =j-#coso) • °- 



Vandledninger, hvis Tversnitsform er en Parabel, ere som bekjendt meget sjeldne, 

 men ikke desto mindre finde disse Formler dog en temmelig udstrakt Anvendelse, idet man 

 med en stor Grad af Tilnærmelse kan betragte de almindeligt forekommende og særdeles 

 hensigtsmæssige ægformede Cloakle dninger som Ledninger med et parabolsk 

 Tværsnit. 



De ægformede Vandledninger, som i Reglen benyttes til Afledning af Spildevand, 



have nemlig som oftest den Form, som 

 vedfoiede Figur angiver, og jeg skal derfor 

 som Exempel vise, hvorledes de udviklede 

 Formler lade sig anvende herpaa. 



Med Hensyn til Constructionen af 

 .}/?'_— -Æ'_. denne Classe af ægformede Ledninger be- 

 mærkes: at, naar vi sætte Radius OD til 

 Tophvælvingen BDB' lig r, saa er Radius 

 til Huen F AF' eller Ao=hr, og Radius 

 EF' = E'F til Sidebuerne BF og B'F 

 blive da =3r, idet Centrene for de for- 

 skjellige Buer respective ere Punkterne O, o, 

 E' og E. Ledningens hele Høide er AD = 3r, 

 hvilken Høide vi ville betegne med H. Ved 

 denne Classe af Ledninger har den nedenfor Foden af Tophvælvingen værende Deel BAB' 

 en Form, der nærmer sig til den parabolske, og da man i Reglen gjør Regning paa, at disse 

 Cloakledninger kun i yderst sjeldne Tilfælde skulle fyldes høiere end til BB' , saa vil 

 man i sædvanlige Tilfælde kunne betragte dem som parabolske Vandledninger, nadr man 



7* 



