; 
: 
: CHAUFFAGE : 27 
pour l’utilisation des plus mauvais combustibles, tels que les poussiers de coke 
et de charbon, l’escarbille et les autres résidus de même nature. 
Voici en quels termes M. Joly parle du foyer Perret : 
ll se compose de quatre étages formés par des dalles en terre réfractaire légè- 
rement cintrées, pour plus de résistance, et superposées les unes aux autres. 
Ces étages communiquent entre eux tantôt par l'arrière, tantôt par l'avant: 
. l'emploi de la terre réfractaire a pour but d’'emmagasiner la chaleur indispen- 
sable pour brüler certains combustibles surtout à l’état pulvérulent. 
La face métallique se trouve percée de trois ouvertures ; les deux portes d’en 
haut servent au chargement et à l’étalage du combustible; celle d’en bas sert 
de cendrier. Pour que la combustion ait lieu dans de bonnes conditions, il faut 
que l’air extérieur arrive à une température élevée; c'est ce qu'on obtient en 
le faisant circuler entre la face antérieure avant qu'il ne pénètre par le bas, dans 
le foyer proprement dit, pour suivre ensuite chaque étage. 
La combustion s'opère par la surface et non par le passage de l'air à travers 
Le um 
MONO 
Fic. 23. — Chaudière verticale mobile Mathian. 
le combustible comme sur les grils ordinaires; elle a lieu à une température 
très élevée due au rapprochement des étages, et l’on peut ainsi pousser Pinci- 
nération jusqu'à ses extrèmes limites. 
Comment utiliser, maintenant, les gaz brûlés? Ils viendront, si lon veut. 
frapper une chaudière formée d’une couronne sphérique, puis ils plongeront dans 
une série de tubes en harmonie avec la grandeur de l'appareil. La chaudière 
sera mise en communication avec les tuyaux d'aller et de retour absolument 
comme dans les autres thermosiphons ; il n°y a donc rien de changé que le foyer 
proprement dit, et ce foyer peut s'appliquer à toute circulation d'eau déjà 
existante. 
Les tuyaux. — La tuyauterie est le troisième élément essentiel du thermo- 
siphon. 
