28 LES PLANTES DE SERRE 
Nous savons qu’elle se compose de deux tuyaux généralement superposés, 
communiquant entre eux d’une part, et d'autre part communiquant avec la 
chaudière. Le tuyau le plus élevé est appelé tuyau de départ, l’eau y circule du 
sommet de la chaudière à l’intérieur de la serre; le tuyau le plus bas est dit 
tuyau de retour, l’eau y marche de l’intérieur de la serre vers la base de la 
chaudière. 
Sous le rapport de la conductibilité, le cuivre fait de meilleurs tuyaux que le 
fer. En effet, si on représente par 1 le pouvoir conducteur du fer, on trouve 
que celui du cuivre est presque de deux et demi, exactement 2,4. Néanmoins, 
les tuyaux cylindriques en fer et même les tuyaux en fonte sont les plus répan- 
dus, à cause de leur bon marché relatif. Quelque soit le métal adopté, on devra 
lui conserver une surface terne, enduite au besoin de noir de fumée, favorable à 
l'émission de la chaleur. 
Le diamètre des tuyaux le plus souvent adopté est 0®,10; c’est une mesure 
moyenne et on pourrait la réduire à 0w,07 ou la porter à 0,13 selon qu’on vou- 
drait, soit un chauffage rapide après l'allumage, soit une action prolongée de la 
chaleur après l’extinction du feu. 
Quant à la surface que doit avoir toute la tuyauterie par rapport au cube d’air 
de la serre, elle varie nécessairement beaucoup; ainsi on admet que dans une 
serre froide un mètre superficiel de tuyau peut chauffer 10 mètres cubes d'air à 
la température normale de ce local (10 à 12 degrés), tandis que dans une serre 
chaude et pour le même cube d’air, la surface émettant la chaleur devra être 
plus que doublée pour porter l'air au degré thermométrique qu'il doit avoir. 
Ce ne sont là, bien entendu, que des chiffres approximatifs, les causes de re- 
froidissement des serres étant nombreuses et variables. 
En pratique, il est toujours prudent de donner un grand développement à la 
tuyauterie. Avec une grande surface d'émission de chaleur, on n’est pas obligé 
de porter l’eau à une aussi haute température que lorsque cette même surface 
est plus réduite, et l'air intérieur ne se dessèche pas autant qu’au contact de 
tuyaux brûlants. La dépense de combustible est la même; on chauffe une plus 
grande masse d’eau, cela est vrai, mais on la porte à un degré moins élevé de 
température ; il n’y a que les frais d'installation qui sont un peu plus onéreux. 
Si avant de se rendre dans la serre les tuyaux d’eau devaient parcourir un 
certain espace en dehors, il serait nécessaire, afin d'éviter un refroidissement 
inutile, de les envelopper de substances mauvaises conductrices, telles que char- 
bon en poudre, sciure de bois, laine, bourre de poils, etc. 
Dans la serre, une partie au moins des tuyaux sont dirigés de telle facon que 
l’air extérieur qui pénètre pendant les heures de ventilation puisse les frapper 
et s’'échauffer à leur contact avant d'arriver aux plantes. La réalisation de ce 
dispositif n’est point difficile, elle consiste surtout dans un certain placement des 
bouches de ventilation. 
Si le départ d’eau s'effectue par plusieurs tuyaux, chacun d’eux est muni d’une 
vanne ou clef d'arrêt qui permet de supprimer à volonté la communication. On 
peut ainsi, selon les besoins, augmenter ou diminuer la surface chargée d'émettre 
la chaleur. 
Les clefs d'arrêt sont encore indispensables sur les tuyaux, à l’endroit où ils 
passent d’une serre dans une autre. Dans ce cas, la serre en communication 
directe avec le chauffage est toujours une serre chaude, tandis que celle venant 
ensuite est seulement tempérée ou froide; on concoit alors la nécessité de pou- 
voir, sans difficulté, chauffer la première à l'exclusion de l'autre, ce qui est faci- 
lement réalisable à l’aide des clefs. 
