loi 



A. LÉVV. — LES EAUX POTABLES ET LA MÉTHODE HYDROTLMÉTRIQUE 



hydrolimétrique équivaut pour un litre d'eau à ' : 



Chlorure de calcium ' Il >"', i 



Chauï ''>,~i 



Carbonate de chaux 10,3 



Sulfate de chaus 14,0 



Magnésie ■ 4,2 



Carbonate de magnésie 8,8 



Sulfate de magnésie 1:2,5 



Acide sulfuriquc 8.2 



Chlore 7,5 



Acide carbonique y,0 



Il sullirait donc de faire la lecture correspon- 

 dante à -40""" de cette liqueur normale et d'expri- 

 mer que le nombre des divisions lues correspond à 

 22°, d'où l'on conclut la valeur d'une division. 



M;iis la liqueur de chlorure de calcium peul 

 n'avoir pas été exactement préparée. Le chlorure 

 pris chez le marchand peut être impur. Même si on 

 l'a purifié au laboratoire, il faut s'assurer qu'il est 

 pur et sec en v-'rifiant la liqueur normale qu'on a 

 préparée. Dans ce but, nous traitons 50"'" de la li- 

 queur par un excès d'oxalate d'ammoniaque. 

 L'oxatate de chaux obtenu estflltré, lavé, calciné. La 

 chaux est pesée à l'état de carbonate. Une liqueur 

 exacte doit fournir 120 milligrammes de chaux 

 par litre. 



Si la solution de chlorure est exacte, on fera la 

 lecture hydrolimétrique correspondant à W""" de 

 liqueur, puis on précipitera la chaux par un excès 

 d'oxalate d'ammoniaque et l'on fera une seconde 

 lecture après cette précipitation : 



Exemple : 



Lecture immédiate 20 div. 2 



Lecture après oxalate 1 div. 8 



Dift'ércnce 24 div. 4 



Cette différence correspond, par convention, à 

 22° hydrotimétriques : donc 



■'4 i 

 1 division correspond à -^-;- — 0° 902 



Les liqueurs de savon fournies parles fabricants 

 de produits chimiques peuvent faire variei' la 

 valeur d'une division de O^O à l'S, soit d'un 

 tiers - ! ! 



' MM. Wauklyn, Cliaiunaiin et Courtonnc ont trouvé qu'un 

 équivalent de chlorure de calcium ou de nitrate de baryte 

 ne correspondait pas i un équivalent de sels magnésiens mais 

 .87 .. . 

 '' ÏÏÏÔ '^ '^l"'^'''^!'^"'- Ces messieurs proposent de remplacer 



dans le tableau qui précède le jinids des sels de magnésie par 

 les suivants : 



Magnésie :!,G au lifu do 4,2 



Carbonate de magnésie 7,6 g g 



Sulfate de — lo,S ]o'.5 



■- Si la liqueur normale de chlorure de calcium n'était pas 

 absolument exacte, elle servirait néanmoins au titrao-c de la 

 liqueur de savon, à la condition qu'on ait dosé avec" soin .4 

 teneur en chaux. Supposons qu'elle ne contienne que 12i>"er 

 de chaux par litre, la différence des lectures, avant et après 

 l'action de l'oxalate d'ammoniaque, correspondrait, non plus 



l'I 

 à 22" hydrotimétriques, mais à ;:^ ou 2lo,9. Dans ce cas, le 



11 



Ce dosage hydrolimétrique permet assez rapi- 

 dement de se rendre compte de la potabilité des 

 eaux. Le Comité consultatif d'hygiène propose de 

 répartir les eaux, au point de vue hydrolimé- 

 trique, dans les quatre catégories suivantes : 



Très pure de j" à l.'jo 



Potable de i.-j» à 30» 



Suspecte au-dessus de 30° 



Mauvaise au-dessus de KHl" 



L'Observatoire de Montsouris prélève au moins 

 une fois par quinzaine, et le plus souvent chaque 

 semaine, des échantillons des différentes eaux 

 utilisées pour l'alimentation parisienne : eaux de 

 sources puisées soit dans les réservoirs, soit au 

 robinet des particuliers; eaux de rivières : Seine, 

 Marne, Ourcq. Ce travail, poursuivi sans interrup- 

 tion depuis cinq années, nous a donné des 

 moyennes qui permettent non seulement de dis- 

 tinguer les eaux de sources et de rivières, mais de 

 caractériser chacune des différentes eaux. La prise 

 faite sur la canalisation permet de constater si le 

 consommateur reçoit bien l'eau à laquelle il a 

 droit. 



Le Bulk'tiii Officiel de la Ville de Paris et l'.^rt- 

 niiaire de Montsouris publient régulièrement les 

 moyennes de quinzaine. Nous ne donnerons ici que 

 les moyennes annuelles qui fournissent des com- 

 paraisons intéressantes : 



V.VNNE DllUIS 



réservoir canalisât, réservoir canalisât 



Année 1887... 20o7 20''3 22°2 22°4 



1888... 20.3 20,4 22,7 22 3 



1889... 20,6 ■ 20,9 23,2 22,1 



1890... 20,S 21,0 23,8 23,9 



Moyenne 20,7 20,7 23,0 22,7 



SEINE 



pont 



Ivry Austei-litz Chaillot Ourcci Marne 



Année 1S87... 19"! 19o4 19°S 34''8 2104 



1888... 18,8 . 19,2 20,2 34,4 22,a 



1889... 19,1 19,7 20,6 34,9 23,2 



1890... 19,2 19.3 21,7 36,1 24,3 



.Moyenne.... 19.0 19,3 20,0 33,1 23,1 



Les eaux de la Vanne ont un degré très sensible- 

 ment constant, que ces eaux aient été prises au 

 réservoir de Montsouris ou qu'elles aient été 

 prises sur la canalisation. Les eaux de la Dhuis ont 

 un degré hydrolimétrique plus élevé que celles de 

 la Vanne; les variations de ce degré sont sen- 

 sibles; ces eaux se rapprochent des eaux de la 

 Marne et varient dans le même sens. Le degré 



dixième de centimètre cube de la liqueur hvilrotimétrique 



, . 121 



ne vaudrait que ^ .^ ^^ ^ = 00,87. 



Dans l'opération précédente, nous n'avons pas eu à tenir 

 compte de la correction de mousse, parce que nous n'avions 

 esoin que do la différence de deux lectures. 



