die Kalkreiniger geleitet wird, durch einen Behälter mit 
Coaks ſtrömen zu laſſen. 
Der Druck des ausſtrömenden Gaſes wird durch ein 
unten weiter zu erwähnendes Manometer beſtimmt. Ge— 
wöhnlich beträgt der Druck 1 bis 2 Zoll Waſſerhöhe, 
unter Umſtänden muß er aber auch bis zu zehn Zoll 
geſteigert werden. Damit jedoch der Druck des Gaſes 
in den Retorten nicht zu ſtark und zu dem Ende das 
Gas aus den Retorten zu raſch weggeſchafft werde, iſt die 
Einrichtung getroffen worden, ſogenannte rotirende Exhau— 
ſtoren anzuwenden, welche meiſtens aus einem gut ausge— 
bohrten Cylinder beſteben, in welchem ſich excentriſch ein 
zweiter kleinerer dreht. Durch die Achſe des größeren Cylin— 
ders geht eine Platte, die ſowohl an die Wände und den 
Deckel des größeren Cylinders, als auch in einen Schlitz 
des kleinen Cylinders ſehr gut eingepaßt iſt. Ferner befindet 
ſich ein Rohr im Exhauſtoren, welches das Gas aus den 
Metorten ihm zuführt, während ein anderes Rohr daſſelbe 
wegleitet. Dieſe Erhauſtoren werden gewöhnlich durch kleine 
Dampfmaſchinen in eine rotirende Bewegung verſetzt, wie— 
wohl in neuerer Zeit auch andere Exhauſtoren, welche im We— 
ſentlichen einem Pumpenwerk gleichen, Anwendung finden. 
Das auf mechaniſchem und chemiſchem Wege gereinigte 
Leuchtgas kann, nachdem es zweckmäßiger Weiſe aus dem 
Gaskeſſel oder Gasreſervoir nochmals durch die Reini— 
gungs- und Waſchapparate geleitet und alsdann wieder 
in den Gaſometer zurückgeführt worden iſt, zum Verbrauch 
oder vielmehr zum Verbrennen und Beleuchten durch Lei— 
tungsröhren an die betreffenden Beſtimmungsorte geleitet 
werden. Zu dem Ende ſind ſogenannte Hauptleitungs— 
rohre, von Gußeiſen gefertigt, von 3 bis höchſtens 5 Zoll 
Durchmeſſer im Lichten, etwa 3 bis 4 Fuß tief in die 
Erde zu legen und durch einen Kitt, z. B. aus Eiſen⸗ 
feile und Salmiak, oder mittelſt Werg (Hede) und ge— 
ſchmolzenen Bleies hermetiſch mit einander zu verbinden. 
Von dieſen Hauptröhren führen dann engere, am beſten 
ſchmiedeeiſerne Röhren zu den Brennern der Straßen und 
Häuſer. Der Durchmeſſer dieſer engeren Röhren iſt ver— 
ſchieden. Nach gewiſſen Berechnungen ſollen 100 Bren— 
ner in einer Entfernung von 100 Fuß vom Hauptrohr 
ze ihrer Speiſung Röhren erfordern, welche im Lichten 
1,14 Zoll Durchmeſſer zeigen; für 180 Brenner ſind dagegen 
1 ½ zöllige, für 300 Brenner 2 zöllge Röhren verwendbar; 
dagegen können für 20 Brenner 4zöllige Röhren benutzt 
werden. 
Beim Verbrennen des Gaſes iſt die Hauptaufgabe, 
daß daſſelbe in einem gut gereinigten Zuſtande aus den 
Oeffnungen der Brenner ſtröme, und dazu iſt einmal er: 
forderlich, daß das Gas in den Haupt- und Nebenröhren 
vermittelſt hydrauliſcher Ventile abgeſperrt werden könne, 
und daß behufs des gleichmäßigen Ausſtrömens des Gaſes 
beſondere Vorrichtungen, ſog. Regulatoren, Anwendung 
finden. Einer der gewöhnlichſten in den Gasanſtalten 
Deutſchlands eingeführten Regulatoren hat große Aehnlich— 
keit mit dem erwähnten Gasbehälter oder fog. großen Gaſo— 
meter. In einem ſolchen Regulator befinden ſich ein Zus 
leitungs⸗ und Ableitungsrohr, welche beide unter einer 
Glocke münden, die unter Waſſer abgeſperrt iſt, welchem 
aber, wie bei einem großen Gaſometer, ein Gegengewicht 
geboten wird. Diejenige Röhre, welche das Gas zuführt, 
iſt mit einem an der Decke befeſtigten, im Innern der 
Röhre ſich bewegenden Kegel verſehen. Sobald nun der 
Druck des Gaſes ſich vermindert, ſinkt die betreffende 
Glocke und mit ihr der erwähnte Kegel, wodurch die Gas⸗ 
f 
** 
295 
entbindungsöffnung ſich vergrößert, ſo daß das Gas in 
größerer Menge ausſtrömt. Bei zunehmendem Druck fin— 
det die Regulirung in umgekehrtem Sinne ſtatt. — In 
neuerer Zeit ſind jedoch weſentlich von dieſem abweichende 
Regulatoren üblich geworden, deren allgemeine Beſchrei— 
bung dem Leſer dieſer Zeitſchrift weniger Intereſſe gewäh— 
ren möchte. 
Dagegen iſt es beſonders für die Conſumenten, alſo 
für die Bewohner einer jeden Stadt, in welcher Stein— 
kohlengas-, überhaupt Gasbeleuchtung ſich Bahn gebrochen 
hat, von außerordentlicher Wichtigkeit, daß in neuerer 
Zeit im Allgemeinen nicht mehr nach der Anzahl der Gas— 
flammen, welche in einer gewiſſen Zeit brennen, für 
den Verbrauch des Gaſes an die Fabrik gezahlt wird, 
ſondern daß man die hinreichend bekannten, fogenann= 
ten Gasuhren (Compteurs oder Gasmeſſer) eingeführt 
hat. Dieſe Gasuhren beſtehen in ihrer gewöhnlichen 
Einrichtung aus einer blechernen Trommel, in welcher 
ſich ein zweiter um die Achſe drehbarer Cylinder befindet, 
der durch gekrümmte Bleche in vier Abtheilungen getheilt 
und durch einen Zwiſchenraum von dem äußeren Enlinder 
getrennt iſt. Der Zwiſchenraum und der innere Cylinder 
ſind zur größeren Hälfte mit Waſſer angefüllt. Das Gas 
ſtrömt nun durch ein Rohr in die verſchiedenen Abthei— 
lungen, welche durch die Bewegung des Gaſes von der 
Rechten zur Linken gedreht werden. Sobald nun die in— 
nerhalb des einen Cylinders befindlichen Oeffnungen über 
den Spiegel des Waſſers treten, geht das Gas in einen 
andern Raum und wird von hier aus durch ein Rohr zu 
den Brennern geleitet. — Die Anzahl der Umdrehungen 
zeigt, da die Abtheilungen des drehbaren Cylinders geaicht 
ſind, die Quantität des Gaſes an, welches den Apparat 
paſſirt. Faßt nun eine Abtheilung 5 Kubikfuß, fo wer— 
den natürlich bei jeder Umdrehung 1885 = 20 Kubikfuß 
Gas durch den Gasmeſſer geſtrömt fein. Um aber die 
Anzahl der Umdrehungen genauer zählen zu können, iſt 
an der vordern Seite der Gasuhr eine Metallſcheibe, 
welche mit dem Cylinder ſich umdreht, angebracht. Die 
Bewegung wird durch ein Syſtem von Zahnrädern auf 
die Zeiger von J emaillirten Zifferblättern, welche unter 
der Metallſcheibe ſich befinden, übertragen. Die Geſchwin— 
digkeit dieſer Zeiger iſt eine verſchiedene, ſo daß der erſte 
Zeiger die Tauſende, der zweite die Hunderte, der dritte 
die Zehner und der vierte die Einer der Zahl von Kubik— 
fußen Gas angibt, welche durch das Gasrohr geſtrömt ſind. 
Uebrigens iſt das Verbrennen des Gaſes je nach der Tem— 
peratur verſchieden, fo daß gleiche Raumtheile Leuchtgas 
im Winter und Sommer einen ungleichen Werth haben. 
Dieſer Apparat geſtattet indeſſen nicht die Möglichkeit, 
das Niveau oder den Spiegel des Waſſers abſolut konſtant zu 
erhalten, wodurch ſowohl für den Fabrikanten des Gaſes, als 
für den Conſumenten ein Nachtheil erwächſt; denn fobald 
der Spiegel des Waſſers eine gewiſſe Höhe überſteigt, wird 
zum Schaden des Erſteren die Uhr eine zu geringe Menge 
Gas nachweiſen, und ſobald das Niveau tiefer ſinkt, als 
es ſtehen ſollte, wird eine größere Menge Gas angezeigt, 
als wirklich durch den Apparat firömte, fo daß der 
Conſument zu viel zahlen müßte. Indeſſen laßt ſich 
ſolchen Uebelftänden dadurch entgegenwirken, daß außer⸗ 
halb der Gasuhr ein für den Erſatz des verdunſteten 
Waſſers dienendes Füllrohr und ein Waſſerſtandsanzeiger, 
auf welchem das Niveau des Waſſers bemerkt iſt, ange— 
bracht ſind. 
Eine in ähnlicher Weiſe, aber in größerem Maßſtabe 
