“Hilfe eines billißen Appa- 
XIII. Nr. 38. 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 
449 
tylengas unter einem Druck von 48 Atmosphären bei 1° C. | theilen aus den in einem gemeinschaftlichen Behälter 5 
< | 5 ’ 
oder bei 37° C. unter 65 Atmosphärendruck. 1 cbm. Gas 
liefert 1,65 Liter flüssiges Acetylen. Die Apparate zur 
Entwickelung des Acetylengases sind nach vier verschie- 
denen Systemen gebaut: 1. das Wasser tropft oder fliesst 
von oben auf das Carbid; 2. das gesammte Carbid wird 
in das Wasser gesenkt; 3. das Carbid fällt portionsweise 
in das Wasser; 4. das Wasser steigt von unten an das 
Carbid heran. Wer sich über diese Apparate, sowie über 
alle Fragen über Caleiumearbid und Acetylen genau 
orientiren will, dem ist das bereits erwähnte Werk von 
Liebetanz sehr zu empfehlen. Wer zu Vorträgen über 
Acetylen einen Demonstrationsapparat verwenden will, 
der kann diesen von der Berliner Firma F. Butzke & Co. 
beziehen (Preis 45 Mark). Ich erleuchte nach Vorträgen 
mit einem solchen Apparat den Saal mit drei grossen 
Flammen. Kleine Mengen Acetylen erzeuge ich in einem 
Heronsball mit sehr. feiner 
Glasöffnung. Man wirft in den 
Heronsball ein Stückchen Car- 
bid, giesst Wasser darauf, ver- 
schliesst mit dem Kork und 
zündet das entströmende Gas 
sofort an. Eine Explosion, die 
bei der Wasserstoffentwicke- 
lung leicht eintritt, ist hier 
nicht zu befürchten. 
Soll dem Acetylen der 
Weg zur Weiterverbreitung ge- 
ebnet werden, so dürfen nur 
Apparate zur Aufstellung ge- 
langen, die das Gas absolut 
gefahrlos erzeugen und die 
einfach zu bedienen sind. 
letzt ist es’ leicht, "mit 
rates in seiner Wohnung 
Gasbeleuchtung einzu- 
führen und bei einem Um- 
zug kann man den Appa- 
rat mitnehmen. Wer Fett- 
gasbeleuchtung hat, kann diese 
mit dem Acetylenapparat ver- 
binden, so dass ein Gemisch von Ver- 
brennen kommt. So werden z. B. zur Zeit Berliner 
Stadtbahnwagen durch Verwendung eines Gemisches aus 
75 Theilen Fettgas und 25 Theilen Acetylen erleuchtet, 
das etwa dreimal soviel Helligkeit ausstrahlt wie Fettgas 
und zwar bei gleichem Kostenaufwande. Mit diesem 
beiden zum 
Gasgemisch werden nun sämmtliche Eisenbahnen in 
Preussen beleuchtet. Bei dem Universal-Acetylenapparat 
der bekannten Firma  Butzke & Co. in Berlin S. 42 
(Ritterstr. 12) fällt selbstthätig eine bestimmte Menge 
Carbid ins Wasser, sobald durch den Verbrauch an Gas 
die Gasometerglocke bis auf ein bestimmtes Niveau fällt, 
und öffnet dabei den Wasserzufluss an dem Entwickler. 
Zugleich wird aber auch dureh das zuströmende Wasser 
die bei der Erzeugung des Gases entstehende Wärme 
gebunden, so dass sie von aussen kaum wahrnehmbar 
ist. Jeder Apparat ist mit zwei Entwieklern versehen, 
von denen der nächste sogleich in Thätigkeit tritt, wenn 
der vorhergehende zu wirken aufhört. Hierbei wird aus 
dem ersten Entwickler das in demselben vorhandene Gas 
durch Wasser verdrängt, und es ist stets von aussen 
sichtbar, in welchem Entwickler das Carbid aufgebraucht 
ist. Die Bedienung ist sehr einfach, denn es wird bei 
der Neubeschiekung mit Carbid nur der Gashahn zuge- 
schlossen und der Ablaufhahn geöffnet. Der Universal- 
Acetylenapparat besteht in seinen wesentlichen Bestand- 
befindliehen Entwiekler x mit Wasserabscheider ce, dem 
Gasauffangbehälter « a! mit Reiniger d und der Wasser- 
zuführung » mit Hahn »!, der mit der Wasserleitung oder 
einem mitgelieferten Wasserbehälter verbunden wird. 
Man stellt den Gasometer « a! wagerecht so auf, 
dass der Wasserablass w@ desselben nach vorn steht. 
Das rechts vom Ablass befindliche Gaszuführungsrohr g' 
verbindet man mit dem Wasserabscheider «, der mit dem 
ebenfalls wagerecht aufzustellenden Entwickler D ver- 
bunden ist und schraubt an das Ableitungsrohr 7' den 
Absperrhahn e mit Reinigungsbehälter d, dessen Gasauslass 
mit der Verbrauchsleitung verbunden wird. Die das 
Sieherheits- und zugleich Führungsrohr tragenden Rohre 
3s werden am Behälterrand «a! befestigt und das Gewicht 
y auf den Behälter aufgelegt. Die Wasserzuführung 
ordnet man so an, dass deren Ausfluss in den Schwank- 
lauf o einmündet. Die Ver- 
längerung des Rohres h, das 
das Sicherheitsventil bildet, 
wird mit einer ins Freie zu 
führenden Sicherheitsleitung 
verbunden. An den Wasser- 
hahn »! hängt man das Gegen- 
gewicht ww an, so dass es den 
Hahn schliesst. Wo Wasser- 
leitung nicht vorhanden ist, 
wird ein der Grösse ent- 
sprechender Wasserbehälter 
neben oder oberhalb des Ent- 
wicklers aufgestellt. 
Bei der ersten Inbetrieb- 
setzung löst man so viele 
Pfund Kochsalz, als der Apparat 
Flammen speisen soll, in 
einigen Eimern Wasser auf 
und schliesst sodann den Haupt- 
hahn e, die einzelnen Entwick- 
lerhähne /, sowie den Condens- 
hahn p, schüttet das gewonnene 
Salzwasser m das Weasser- 
bassin «!, also m den Raum 
zwischen Entwickler « und «a! 
und füllt hierauf das Bassin bis zwei Finger breit an 
den Rand mit klarem Wasser, wodurch die Glocke « 
auf ihren höchsten Stand steigen wird. Hierauf merkt 
man diesen Stand an, um controlliren zu können, ob die 
Verschraubungen dicht verbunden wurden. Ist das ge- 
schehen, so öffnet man den Haupthahn e, nachdem sämmt- 
liche Brennerhähne und Condenshahn : geschlossen wurden, 
um in gleicher Weise die Dichtigkeit der Gesammtleitung 
etwa '/, Stunde zu controlliren. 
Hierauf lässt man die gesammte in der Glocke « be- 
findliche Luft durch Oeffnen der Entwicklerhähne 7 und » 
entweichen, worauf mit dem Füllen der Entwickler be- 
gonnen wird. 
Bei Apparaten bis Grösse 2 sind die Schwimmkästen 
v bis höchstens zur Hälfte mit Carbid anzufüllen, während 
bei den grösseren Apparaten jeweilig nur der innere der 
beiden Doppelkästen voll mit Carbid zu beschicken ist 
und ist es angebracht, in Jedem Entwickler die drei 
untersten Kästen geringer zu beschicken. Die Kästen 
setzt man in die Rahmengestelle « ein und diese in die 
betreffenden Entwickler, worauf man den Deckel 3 darüber 
deckt und dann den auf dem Dom desselben angebrachten 
Lufthahn » schliesst. Den Deckel 3 befestigt man durch 
den Sicherungswinkel = in seiner tiefsten Lage. Jetzt 
öffnet man den Ablasshahn q und giesst auf den Ent- 
wiekler so lange Wasser, bis dasselbe aus dem Ablass- 
= Wausserzufluss 
