Wasserversorgung von Prag und seinen Vororten. 269 
Schwefelwasserstoff so abgenommen, dass auf ein vollständiges 
Verschwinden desselben gerechnet werden konnte. 
Die erschlossenen Wässer sind vom sanitären Standpunkte 
als vollkommen einwandfrei erkannt worden. 
Die hydrologischen Untersuchungen in den speciell aufge- 
schlossenen Profilen geben im Quartärgebiet eine Wassermenge 
von 1334 SL, das ist 115.000 m3 für den Tag. Ausserdem 
bieten die artesischen Wässer der Kreide, welche bei Bisitschek, 
Karany und Sojowitz zusammen 185 SL gaben, die Quellen von 
Wrutitz-Kropatschow, welche 90 SL, die von Wrutitz bei 
Melnik, die 100 SL liefern, das Gebiet des Kokorschiner Thales, 
das Quartärland von Sadska östlich, das im Elbe-Moldaubereiche 
von Schopka westlich bedeutende Reserven für einen späteren 
grösseren Bedarf. 
Als Ausgangsziffer für die Menge des zu schaffenden Wassers 
wurde eine Einwohnerzahl von 450.000 Köpfen als dem gegen- 
wärtigen Stand der Bevölkerung entsprechend angenommen, 
deren Verdoppelung erst im Jahre 1925 erreicht werden wird. 
Wenn eine Anlage geschaffen werden Könnte, welche für eine 
Bevölkerung von 600.000 Köpfen ausreicht und bis auf eine von 
900.000 ausgedehnt werden kann, so entspricht eine solche allen 
gerechtfertigten Anforderungen. Den mittleren Verbrauch für 
den Kopf mit 75 SL, den höchsten mit 100 SL bemessen, ergibt 
sich für Prag und seine Vororte ein Durchschnittsmittel von 
45.000 und eine Maximalziffer von 60.000 m3 für den Tag. 
Dieses Erfordernis ist nach den vorher mitgetheilten An- 
führungen vollauf gedeckt. 
Es war beabsichtiget, zunächst eine Anlage zur Einleitung 
von 45.000 m? herzustellen. Eine zweite Anlage, welche 
weitere 22.500 m: Wasser zu liefern hätte, würde sich nach dem 
Anwachsen der Stadt richten. Die Gebiete von Lissa und von 
Tauschim elbeabwärts bis Tschetschelitz sollten zuerst zur 
Wassergewinnung herangezogen werden. Die Pumpstation war 
auf dem linken Ufer nächst Tauschim gedacht u. zw. wäre die 
Arbeit der Hebung von 45.000 m: mittlerer, 60.000 m> maximaler 
Leistung auf drei gleiche Maschinen vertheilt worden, eine vierte 
Maschine sollte in Reserve stehen. 
Das Hauptreservoir war auf dem Schanzenberg (Strahow) 
genannten östlichen Theile des Zizkabergzuges vorgesehen, von 
