62 



rature dans toutes les parties de la serre. Pour at- 

 teindre sûrement ce but et aussi vite que possible , 

 il faut adapter à l'extrémité du tuyau caléfacteur 

 du bas d'autres tuyaux que l'on prolonge jusqu'au 

 bout de la serre opposé à celui oii se trouve le 

 foyer. Ces tuyaux , que l'on soutient de dislance en 

 distance par des briques placées sur cbamp , peu- 

 vent être en terre cuite comme ceux qu'on em- 

 ploie pour les conduits d'eau, parce qu'étant des- 

 tinés à être placés tout près du sol, ils éprouvent 

 l'inlluence d'une plus grande somme d'bumidité. 

 Toutefois le dernier bout doit être en tôle et tra- 

 verser le mur de la serre. Il est fermé par une sou- 

 pape, qui clôt hermétiquement. Un peu en avant 

 de cette soupape, ce même tuyau a une ouverture 

 regardant le sol , laquelle se ferme à volonté par 

 un petit registre , mais est presque toujours ou- 

 verte pour laisser le passage libre à l'air froid. Voici 

 le motif de cette disposition : bien que l'ouverture 

 du foyer où a lieu la combustion soit hors de la 

 serre , et ne consomme par cette raison aucune por- 

 tion de l'air qu'elle contient , il est souvent utile d'in- 

 troduire dans la serre un air pur, alors on ferme le 

 registre , on ouvre la soupape , et le fluide atmo- 

 sphérique du dehors vient passer par les tuyaux 

 caléfacteurs et ne se mêle que chaud à celui de la 

 serre , quelle que soit la température extérieure. 



On adapte également au tuyau caléfacteur du 

 haut d'autres tuyaux qui s'élèvent jusqu'au toit de 

 la serre, se courbent à cet endroit, et se prolon- 

 gent le long du mur du fond jusqu'à l'autre bout de 

 la serre oii ils vont répandre Tair chaud, tout en 

 rayonnant le calorique qui s'échappe de leur sur- 

 face dans toute la longueur de ce trajet. Ceux-ci 



