rnoYECTo i)¡: edificio sris 



y también para au toma de agua, ventilaciones y reventilaciones. 

 Las tuberías en general serán colocadas en el interior de los pisos 

 y muros, para cuj'o efecto se ejecutarán todas las perforaciones, 

 aperturas y cortes que sean necesarios á dicho objeto. 



En esta operación se tendrá cuidado de no abrir más que lo que 

 realmente sea necesario. Siempre se evitará el ejecutar cortes ni 

 nporturas en pilares y en muros que reciban grandes cargas. 



Las juntas en los tubos de hierro fundido se ejecutarán con esto- 

 pa y plomo derretido, empleándose l'J onzas de plomo por cada 

 pulgada del diámetro que tenga el tu1)o. Una vez ejecutadas y le- 

 calcadas las juntas de los tubos, no deberán pasar por ellas ni lí- 

 quidos ni gases. 



Deberán colocarse, para caso de obstrucción y de trecho en tre- 

 cho, registros de limpieza, de virolas de bronce. Estos se fijarán en 

 lugares convenientes y adecuados. 



Toda la tubería soterrada se asentará sobre un lecho bien pre- 

 parado y las rebarbas producidas por los cortes de tuberías se reba- 

 jarán. La tubería situada horizoutalmente tendrá un desnivel uni- 

 forme no maj'or de 5% ni menor de 2%, y la colocada verticalmente 

 quedará á plomo; ambas se fijarán á los muros por medio de gra- 

 pas. Los cambios de dirección en las tuberías de desagüe y venti- 

 lación se ejecutarán con ramales sanitarios á 45° y codos de j-, ¿ y 

 j'g. Podrán emplearse solamente ramales en forma de T, en la 

 tubería de ventilación. La tubería de desagüe no deberá contener 

 resaltos ni salientes. En los pisos de los locales de instalaciones, 

 en ambas plantas^ así como en los correspondientes al sótano, se 

 colocarán rejillas sobre sifas de hierro fundido para recoger las aguas 

 procedentes de la limpieza de dichos locales. Si los tubos de desagüe 

 y ventilación tuviesen que pasar atravesando un techo, las juntas 

 se ejecutarán recalcando el plomo en un anillo y platillo de hierro, 

 quedando un conjunto perfectamente ajustado y á prueba de agua. 

 La tubería que se emplee para reven tilar los aparatos será de hierro 

 galvanizado de 2". 



La tubería para desagües, ventilaciones y drenaje será de 4" y 

 G", de hierro fundido. También puede ser la tubería de drenaje de 

 Imrro vitrificado, en cuyo caso sus juntas se ejecutan con mortero 

 de cemento formado con una parte de cemento y dos de arena. 

 Los aparatos se instalarán con arreglo á las prescripciones del arte 

 y deberán funcionar, una vez asentados, sin interrupción de ningu- 

 na clase. 



