354 HILARIO DEL CASTILLO Y AVILES 



Los inodoros llevarán asientos con sus correspondientes tapas; 

 serán de caoba y ajustarán perfectamente al vaso del inodoro. Los 

 tanques depósitos de agua pertenecientes á los inodoros y urinarios 

 irán fori-ados por su interior con chapas de plomo con un espesor 

 de 2 milímetros, en vez del zinc que comúnmente se emplea. 



Canales y bajantes. — Todos los bajantes que se usen para este 

 edificio, serán de 4" de diámetro y de hierro fundido. Su objeto es 

 recoger las aguas procedentes de las cubiertas de todo el edificio, 

 debiendo corresponder un bajante del diámetro expresado, por cada 

 40 metros cuadrados de superficie de cubierta. Estos bajantes irán 

 embutidos en los muros y llevax'án sus codos, piezas especiales y 

 platillos vitrificados colocados debidamente para el recogido de las 

 aguas pluviales, así como cualquier otra pieza para un enchufe 

 perfecto entre la canal ó azotea y los bajantes mencionados. En 

 los muros de cantería se ejecutarán cajas para embutir los tubos 

 bajantes y una vez que hayan sido colocados se taparán y calzarán 

 con ripios y mortero de cemento y se resanarán los paramentos. 

 Las juntas de unión de unos tubos con otros, se ejecutarán con es- 

 topa y plomo derretido en la forma descrita para tubos de desagüe, 

 donde se trata de «Instalaciones Sanitarias». Los bajantes en ge- 

 neral harán sus desagües sobre el pavimento de los patios, por donde 

 correrán hasta los tragantes que corresponden y quedan sobre las 

 pocetas para aguas pluviales. En todas las entradas correspondien- 

 tes á cada bajante se colocarán rejillas de hierro galvanizado que 

 eviten la entrada de basuras á las mismas. Las cubiertas de tejas 

 sobre armaduras de hierro desaguarán en canales formadas en los 

 muros de cantería ó ejecutadas de hormigón hidráulico de 1-3-5, 

 enchapadas en uno y otro caso con planchas de plomo por todo su 

 interior. 



Servicio de agua. — Por el centro del edificio y partiendo de la 

 maestra establecida en la calle, cruzará un tubo de 3" de diámetro, 

 que será la tubería de abastecimiento de todas las instalaciones 

 existentes en el edificio. En la acera, y en una caja construida de 

 ladrillo ó de hormigón hidráulico, se colocará una válvula de paso, 

 de bronce, de 3". 



Partirán del tubo maestro de 3", los diferentes ramales de abas- 

 tecimiento de los servicios, siendo de 1^" los que corresponden á 

 cada grupo de instalaciones establecido en los cuartos de toilette 

 para señoras y caballeros. Serán de 2" los ramales pertenecientes 

 á cada boca de incendio que se coloque en el edificio. 



