PROYECTO DE EDIFICIO 355 



Llevará cada ramal, bien sea de 1^" ó de 2", una válvula inter- 

 ceptora, de bronce. Los ramales secundarios, ó sean loa destinados 

 á surtir cada aparato, teudran un diámetro de J". 



Servicio de incendios. — Para sofocar en un momento dado un in- 

 cendio repentino y más en un edificio que es tan propicio á que pue- 

 da ocunir, dado que encierra materias tan sumamente combustibles, 

 es necesario instalar en el interior del edificio, dos bocas de incendio 

 en el sótano, cuatro en la planta baja y otras cuatro en el primer piso. 

 Las mencionadas bocas de incendio se situarán en lugares adecua- 

 dos al objeto áque son destinadas. Los ramales que corresponden á 

 cada boca de incendio serán, como j'a se ha especificado, de 2" de 

 diámetro. El diámetro de las bocas de incendio será de Ih". y de- 

 berán ser colocadas á una altura sobre el piso que no exceda de 

 1.80 m. A cada boca de incendio corresponderán 15 metros de man- 

 guera de lona engomada, dividida en tramos que se unirán por me- 

 dio de enchufes de metal. Las mangueras llevarán pitones de 

 bronce con sus correspondientes llaves para abrirlos ó cerrarlos 

 cuando se desee. Las mangueras se colocarán convenientemente 

 enrolladas en sus carreteles ó aparatos de enrollar, los cuales se 

 colocarán fueitemente fijados, junto á las bocas de incendio, en las 

 que uno de los extremos de la manguera enrollada estará enchufada 

 á dicha boca. 



Alambrado eléctrico. — Necesario de todo punto es en un edificio 

 de esta índole la instalación de un completo servicio eléctrico. Con- 

 sistirá este servicio en el suministro de todo el material necesario 

 para establecer un sistema de alumbrado formado con luces incan- 

 descentes. Se ejecutará la instalación de toda la tubería, alambra- 

 do, cajas de salida, cajas de distribución, chuchos, tableros, etc. 

 Deberá quedar todo completamente colocado y listo para la co- 

 nexión de lámparas y bombillos. 



Se veiificarán en los cielos-rasos y muros las salidas necesarias y 

 en todos los locales se colocará un número de luces en consonancia 

 con la importancia de los mismos. 



Los bombillos serán de 16 bujías. Para verificar las instala- 

 ciones se ejecutarán todos los cortes y aperturas que fuesen nece- 

 sarias y los desperfectos que se produzcan deberán resanarse com- 

 pletamente. Se probarán los alambres después de colocados, piso 

 por piso, y se arreglarán debidamente si se notare en ellos imper- 

 fección alguna. Las cajas de distribución y de fusibles serán de 

 acero forjado en planchas de y\" de espesor, respaldos del mismo 



