356 HILARIO DEL CASTILLO Y A VILES 



material y espesor y tapas de cristal doble biselado, colocados en 

 marcos de acero, las que llevarán cerraduras. Cada caja tendrá 

 las conexiones necesarias para el número de luces correspondientes 

 á la porción de edificio que surta. El tablero que se use será de 

 mármol ó de pizarra y llevará chucho principal de fusible de doble 

 polo, barra de cobre de suficiente capacidad, chucho de cuchillo 

 para cada conexión ó circuito, empleándose fusible marca Edison 

 entre cada chucho y barra de cobre. 



Para indicar el circuito á que pertenece, cada chucho deberá 

 llevar una marca especial. Cada una de las plantas estará en cir- 

 cuito separado. Se colocarán las cajas de fusibles en lugares ade- 

 cuados que se escogerán, á un metro cincuenta sobre el piso y de 

 tal modo colocadas que deberán quedar en el mismo plano de los 

 paramentos. En el interior del edificio y en el lugar por donde 

 entre el alambre del servicio, se instalará un tablero de distribución 

 de clase superior, el cual llevará chucho principal de fusible de do- 

 ble polo, con capacidad bastante amplia para conducir toda la co- 

 rriente que se necesitase en cada parte ó sección del edificio. 



El alambre del servicio se conectará al chucho principal. 



A fin de obtener, cuando sea necesario, cualquier voltaje en el 

 servicio, todos los chuchos serán para 220 volts. Se extenderán 

 canductores provistos de cajas de salida, de acero; de capacidad su- 

 ficiente para la fácil extracción y colocación de los alambres, de las 

 cajas de fusibles para cada circuito y de las cajas á la entrada del 

 alambre del servicio. 



La tubería que se emplee deberá estar por su interior perfecta- 

 mente limpia y se enterrará en el hormigón que forma los pisos ó 

 en cajuelas abiertas en los muros de cantería. La tubería será de 

 hierro galvanizado al objeto de evitar oxidaciones, cubriéndose 

 con cualquier substancia impermeable que se una perfectamente al 

 tubo y que no se reblandezca ni se haga pastosa de modo que im- 

 pida la extracción de los alambres. Los codos ó curvas se ejecuta- 

 rán de manera que no se agrieten los conductores y los cambios de 

 dirección se ejecutarán en curvas largas, regulares y suaves, no 

 ejecutándose dobleces cortos ó que se hagan en ángulos rectos. . 



El alambre que se emplee, será de clase superior y no serán 

 menores que el calibre 14 B. & S. Siempre que sea posible, los alam- 

 bres de cada circuito serán enterizos ó sea sin empates de ninguna 

 clase. Las luces se manejarán en todos los locales por medio de 

 chuchos de metal de clase superior. 



