INFORME SOBRE FABRICACIÓN DE CASAS-ESCUELAS 235 



de Haeiisler, pues son las que á más de dar una impermeabilidad 

 perfecta son muy ligeras, y con ellas hemos podido conseguir un 

 mínimo de dimensiones de vigas, muros y cimientos y por tanto una 

 notable economía en el costo y aprovechamiento de espacio. 



Los techos estarán sostenidos por vigas de pino de 3 por 8 pul- 

 gadas inglesas, en salas y aulas; de 3 por 6 pulgadas en galería y 

 cuarto de sombreros, y de 2 por 4 pulgadas en los corredores cu- 

 biertos, y espaciados á 40 centímetros de eje á eje. Sobre las vigas, 

 forro de tabla de una pulgada de espesor y después la cubierta im- 

 permeable Haeusler, con 5 capas de un espesor total de 5 á 6 milí- 

 metros, encima un relleno de grava y cemento de 4 centímetros de 

 espesor y solería corriente de arcilla cocida, sentada con mezcla 

 ordinaria. Llevarán pretiles de ladiúllo de 30 centímetros de es- 

 pesor y 80 centímetros de altura, sobre el muro de fachada, los me- 

 dianeros y los tres muros de frente al patio. 



Los corredores del patio estarán sostenidos por apoyos de made- 

 ra labrada, espaciados próximamente á tres metros, de sección octo- 

 gonal de 10 centímetros de diámetro, sobre base de piedra dura. 



El piso de todo el edificio será de cemento, excepto el salón para 

 actos y la sala para recibo, que llevarán pisos de losetas de mo- 

 saicos de cemento. 



Las puertas serán de tableros; sobre todas las de las aulas irá 

 una luceta corrida de vidrio de 50 centímetros de altura, giratoria 

 alrededor de un eje horizontal. Todos los huecos de fachada, menos 

 uno, llevarán persianas con lucetas de vidrio. La madera empleada 

 en las puertas y persianas será indistintamente madera de Cuba 

 ó pino blanco de los Estados Unidos ó pino de tea para los marcos. 

 Todas las puertas, persianas y rejas se pintarán con tres manos 

 al óleo, y las paredes con dos manos de lechada interiormente y al 

 temple en las fachadas. 



Toda la instalación sanitaria será según las disposiciones vigen- 

 tes, ventilando perfectamente los pozos y conductos y poniendo en 

 todos los tragantes y vertederos sifas inodoras. 



Para impedir que la humedad suba por los muros, se situará 

 próximo al nivel del piso una placa continua de plomo, de un milí- 

 metro de espesor, que ocupe todo el ancho del muro é irá entre dos 

 juntas de mezcla de una parte de cemento y dos de arena. 



Como garantía de estabilidad del edificio damos los comproban- 

 tes siguientes: 



