28 fíAliim TUKYK 



de (30,000 sino de 122,000 metros cúbicos, y si á esto se agregan 

 23,000 metros cúbicos que no vienen al consumo y se pierden, te- 

 nemos 145,000 metros cúbicos como producción diaria de los ma- 

 nantiales de Vento. Sólo en usos domésticos se consumen 85,000, 

 es decir, unos 300 litros por cabeza, y el consumo total en usos pú- 

 blicos y domésticos es de 430 per capita, es decir por lo menos 

 igual al de la capital mejor abastecida, excepción hecha de Wash- 

 ington que cuenta con 780 litros por habitante. París en tiempos 

 normales sólo dispone de la mitad de nuestro consumo: y en la 

 época de los fuertes calores, haciendo uso del agua del Sena, llega 

 á un consumo casi igual al nuestro. De suerte que con los ma- 

 nantiales de Vento se satisface el desiderátum del Dr. Proust, de 

 que es necesario que haya exceso de agua para que se tenga la 

 suficiente. 



Y á pesar de ese exceso que ponen á nuestra disposición esos 

 fértiles manantiales, es notoria la falta de agua en nuestras habita- 

 ciones, son unánimes los clamores del vecindario. ¿Cómo se expli- 

 ca esta aparente contradicción? ¿Por qué nos falta agua habiendo 

 tanta en Vento? Por su distribución defectuosa, dicen los Inge- 

 nieros. Hace ya más de cinco años que se ha pensado en modifi- 

 carla para que resulte uniforme el gasto, y por consiguiente equita- 

 tiva su distribución; y para ello se ha ideado dividir la ciudad de 

 la Habana en tres zonas de presión con los tres tipos de sección 

 siguientes: 



1? zona Om.006 



2? » Om.010 



3? » 0m.015 



En la actualidad y tomándose por base el diámetro que tienen 

 la mayoría de los servicios instalados, el cálculo evidencia que los 

 lugares más bajos donde la presión ó carga es de 1G metros ó sean 

 52 pies como promedio de zona, disfrutan de 1,033 galones por 

 hora; en la zona intermedia, donde la presión es de 10m.35 ó sean 

 34 pies, disponen de 833 galones por hora, y en la zona más eleva- 

 da, con una presión de 4m.87 ó sean 16 pies promedio, tienen 574 

 galones por hora. Estas diferencias en el consumo por razón de 

 las presiones desiguales y de la uniformidad de las secciones de 

 distribución que es de 19 milímetros, explican el despilfarro de 

 agua en unos lugares y la escasez en otros. Con los nuevos pases 

 propuestos de G, 10 y 15 milímetros en orden inverso de las presio- 



