23 



Die auf dem Garnisonlazarethhofe gelegenen Brunnen, Analyse 14-16, sind in so 

 fern bemerkenswerth, als sie etwa 60 Schritte von einander entfernt, doch wesentlich ver- 

 schiedenes Wasser liefern, wahrscheinlich bedingt durch die ungleiche Xähe der Gosse, 

 welcher vielleicht der fast dreifach so hohe Chlorgehalt des ersten Brunnens zugeschoben 

 werden kann. 



Die nächsten Untersuchungen, Analyse 17 u. 18, zeigen recht schlagend, in welchem 

 hohen Grade die Verunreinigung des Bodens die Güte des Wassers selbst auf lange Zeit 

 hin beeinflusst. 



Durch das Schadhaftwerden einer Kloake war im Frühjahr selbigen Jahres das Wasser 

 in solchem Grade verunreinigt worden, dass die Veränderung schon ohne chemische Untersuchung 

 zu erkennen war. Die im Mai vorgenommene Analyse ergab neben einem beträchtlichen 

 Gehalt an organischer Substanz und Ammoniak nur die Gegenwart von Spuren Salpeter- 

 säure; anders die im tlerbste und zwar September ausgeführte. An Stelle des Ammoniak 

 waren bedeutende Mengen Salpetersäure getreten, während sämmtliche andere Stoffe eine 

 Abnahme erfahren hatten, bedingt, durch die behufs der Reinigung des Brunnens vorgenom- 

 mene fleissige Entleerung desselben, aber trotzdem war das Wasser noch immer als ein 

 unbrauchbares zu bezeichnen. 



Von Analyse 20 und 21 ist nichts besonderes "hervorzuheben. Analyse 2i. Wasser 

 des Brunnens 66. Dieses zeichnet sich durch die hohen Zahlen für Ammoniak und Salpeter- 

 säure besonders aus, die neben den grossen Mengen organischer Substanz insofern Interesse 

 bieten, als sie sich bei einer später vorgenommenen Untersuchung als constant erwiesen. 



Zur Erklärung dieser Erscheinung kann man doch nur annehmen , dass eine beständige 

 Ammoniakquelle der Grund derselben. Diese nun aber in einer Verunreinigung von oben, 

 etwa Gosseninhalte zu suchen, verbietet die Lage des Brunnens, es liegt vielmehr die Er- 

 klärung näher, dass hier der nahe Schlossteich seinen Einfluss geltend mache. 



Dieser Ansicht stehen nur zwei Bedenken entgegen, erstlich die Härte des Brunnen- 

 wassers und ferner die bekannte Undurchlässigkeit der oberen Bodenschicht; beide sind jedoch zu 

 wiederlegen und zwar durch die Thatsache, dass weiches Wasser durch kalkreiche Boden- 

 schichten filtrirend in kurzer Zeit beträchtliche Mengen der Kalkverbindung aufnimmt, und weiter, 

 dass die Undurchlässigkeit nur für die obersten Schichten erwiesen, für die unteren aber 

 entschieden zu verneinen ist. 



Wie zu erwarten zeigen die Brunnen der Tragheimer Seite wegen der ähnlichen geo- 

 logischen Beschaffenheit des Bodens viel Uebereinstimmendes mit den soeben besprochenen. 

 Leider ist die Zahl der vorhandenen eine sehr geringe, daher durch die Untersuchung keine 

 allgemeingiltigen Resultate erwiesen werden konnten. 



Auf Grund einer ähnlichen Spekulation wie bei Pumpe 66 Hesse sich bei sämmtlichen 

 untersuchten Brunnen der Einfluss des Schlossteichs annehmen, da die Zahlen für .\mmoniak, 

 Salpetersäure und organischen Substanzen einen derartigen Schluss wahrscheinlich machen, 

 als sicher feststehend kann derselbe aber für Pumpe 66 gelten. Zur Uebersicht habe am Ende der 

 Tabelle die Reichardt'schen Normalzahlen für ein brauchbares Trinkwasser angeführt. 



Herr Oberingenieur Feistel hielt einen Vortrag über den jetzigen Stand der Wasser- 

 leitung. Nachdem er die verschiedenen Projekte kurz berührt hatte, beschrieb er ausführlich 

 den Bau nach der Henoch'schen Angabe durch einen gemauerten Aufschlusskanal mit offenen 

 Fugen, so dass das Wasser in den Kanal einströmen kann; dann schilderte er das stellen- 



