47 



Hierauf spricht Herr Dr. A. Hartwich über die städtischen Anlagen für elektri- 

 sches Licht in Königsberg. Die Verschiedenheit unseres, in vielen Beziehungen originellen 

 Elektrizitätswerkes von denen anderer Städte entspringt aus der bei uns gewählten Art der Verthei- 

 lung der Elektrizität, welche nach dem Füufleitersystem erfolgt. Der Gegenstand des Vortrages 

 wird daher das Leitungsnetz sein. Nach einem Satz von Kirchhof ist der Spannungsunterschied 

 zwischen zwei Punkten eines durchströmten Leiters v± — v^ gleich der Stromstärke i mal dem Wider- 

 stände w, den der Leiter zwischen den beiden Punkten hat, also v l — v% = i .w. Wenn wir längs 

 eines durchströmten Leiters in der Stromrichtung fortschreiten, so kommen wir von Punkten hoher 

 Spannung zu Punkten niederer Spannung, es findet längs einer solchen Leitung ein Spannungsabfall, 

 ein „Voltverlust" statt. In unserer Stadt werden meistens Glühlampen von 220 Ohm Widerstand 

 zur Anwendung kommen, welche durch einen Strom von 1 /. 2 Ampere zu einer Lichtstärke von 16 

 Normalkerzen gebracht werden. Der Spannungsunterschied zwischen den beiden Enden des Kohlen- 

 fadens der Glühlampe ist also 220 Ohm mal '/a Am gleich 110 Volt. Diese Spannung konstant zu 

 halten für jede einzelne Glühlampe, ist die hauptsächliche Aufgabe des ganzen Elektrizitätswerkes. 

 Denn mit der Spannung steigt oder sinkt auch — nach unserer Gleichung — die Stromstärke, im 

 ersteren Falle brennen die Kohlenfäden der Lampe rasch durch, im zweiten Falle brennt die Lampe 

 trübe. Die Forderung einer konstanten Spannung erfüllt man nun so : man schaltet die Lampen, 

 einander parallel, zwischen zwei Schienen, von denen die eine dauernd positiv, die andere dauernd 

 negativ elektrisch gehalten wird, und zwar so, dass die Spannung zwischen ihnen 110 Volt beträgt. 



Es geht der Strom in der oberen Schiene in der Richtung AB, ^.55 ^ >. _|_55_,„, 



dann, in kleine Ströme zerteilt, durch die Lampen und dann 1 1 "T"^ - ^^^^^~™"" 



wieder vereinigt in der unteren Schiene in der Richtung BA. A <■> ??? ° ^ 



Bei A sei die Spannung in der oberen Schiene -+ 55, in der I — 55 



unteren — 55 Volt. Bis B findet nun ein Voltverlust statt; Figur I. 



bei B ist die Spannung + 55 — iw in der oberen Schiene, — 55 + iw in der unteren Schiene. Die 

 Spannungsdifferenz zwischen beiden Schienen ist bei B also kleiner als bei A, und zwar um die 

 Grösse 2 iw. Damit die Lampe bei B nun ordnungsmässig leuchtet, muss in B aber nahezu dieselbe 

 Spannungsdifferenz zwischen den Schienen herrschen wie in A, d. h. 2 iw darf nur sehr klein sein, 

 i ist nun gross, da es die Stärke des Stromes für die sämtlichen, rechts von B liegenden Lampen 

 bedeutet, also muss der Widerstand w der Schiene sehr klein gemacht werden. Man stellt deshalb 

 die Schiene aus Kupfer her, dem besten Elektrizitätsleiter nächst dem seines hohen Preises wegen 

 unverwendbaren Silber, und macht sie sehr dick (in Königsberg bis 345 qmm dick). Wir führen 

 den Strom von einer Dynamo zu unsern Schienen, indem wir die beiden Enden derselben bei Punkt 

 A mit den beiden Klemmschrauben eines Dynamo verbinden. Dann beträgt vielleicht die Spannung 

 zwischen den Schienen bei A 110 Veit, bei B 106 Volt und in der Mitte dazwischen 108 Volt. Sind 

 diese Spannuugsunterschiede zu gross, so legt man noch eine Verbindung von der Dynamo M nach 

 B und erhält nun folgendes Schema (Figur II), in dem bei A und B 110 Volt, in der Mitte da- 

 zwischen 109 Volt statt der früheren 108 Volt herrschen. Nun ist die Spannung also 

 hinreichend konstant , und alle Lampen 

 zwischen A und B brennen gut. Man kann 

 nun zwischen A und B noch eine ganze 

 Reihe von Strassenzügen, nicht bloss einen, 

 wie in der Zeichnung, einschalten, und diese 

 durch Leitungen, welche man in die Quer- 

 strassen legt, unter einander verbinden; je 

 dichter das so entstehende Leitungsnetz ist, 

 desto weniger Widerstand bietet es dem 

 Strom, desto gleichmässiger ist also in ihm 

 die Spannung. Durch die Strecke MA geht alsdann aber ein sehr starker Strom — nämlich ebenso 

 viel Strom als durch die sämtlichen von A ausgehenden Leiter, und deshalb findet von M bis A ein 

 beträchtlicher Voltverlust statt. Wollte man diesen beseitigen, so müsste man die Leitungen von M 

 nach A und von M nach B ausserordentlich dick nehmen, so dass sie sehr teuer würden. Man kann 

 aber auch ohne Schaden diesen Voltverlust bestehen lassen, die Maschine M kann auf ISO Volt 

 Spannung laufen, während im Netz AB 110 Volt herrschen; dann kann man aber zwischen M und 



