4:8 



A, sowie zwischen M und ß keine Lampen zwischen die Schienen schalten. So besteht jede Leitungs- 

 anlage aus zwei verschiedenen Bestandteilen, einem Netz AB, in dem überall die gleiche Spannung 

 herrscht und zwischen dessen Leitungen die Lampen eingeschaltet sind, und einer Anzahl Fern- 

 leitungen, welche dem Netze Strom zuführen, in denen ein Voltverlust stattfindet und zwischen denen 

 keine Lampen brennen. In Königsberg werden vorläufig acht Fernleitungen angelegt. Der Voltver- 

 lust muss in jeder Fernleitung gleich sein, man macht daher die Widerstände der einzelnen Fern- 

 leitungen durch passende Wahl ihrer Querschnitte gleich und legt sie nach solchen Punkten der 

 Stadt, dass im allgemeinen in ihnen auch gleiche Stromstärken herrschen. Letztere Forderung ist 

 nie genau zu erfüllen, da die Stromstärke in einer Fernleitung sich nach der Anzahl der gerade in 

 der betreffenden Stadtgegend brennenden Lampen richtet und da diese ja sehr veränderlich ist. Es 

 fragt sich nun, wie man bei ungleicher Verteilung der brennenden Lampen über die einzelnen Stadt- 

 gegenden doch die Voltverluste in den Fernleitungen gleich und damit die Spannung im Netze kon- 

 stant macht. Ein einfaches Mittel ist das folgende: man schaltet in die schwächer belasteten Fern- 

 leitungen so viel Widerstand ein, dass der Voltverlust in jeder von ihnen so gross wird, wie in der 

 am stärksten belasteten. Dabei vermehrt man also künstlich den Voltverlust, und das ist nicht vor- 

 teilhaft, da ein Voltverlust in den Leitungen auch immer ein finanzieller Verlust ist. Ein anderes 

 Mittel bieten die Lahmeyerschen Fernleitungsdynamos, die in jeder Schiene einer Fernleitung, in die 

 man sie einschaltet, eine elektromotorische Kraft von der Grösse iw erzeugen, wenn i und w die 

 augenblickliche Stromstärke und den Widerstand der betreffenden Fernleitung bedeuten. Sie regeln 

 sich selbstthätig, und jeder überflüssige Voltverlust ist bei ihnen vermieden, aber ihr hoher Preis 

 macht ihre Anwendung misslich ; wir würden für unsere acht Fernleitungen, deren jede fünf Schienen 

 enthält, vierzig solcher Dynamos brauchen, und müssen deshalb von ihnen absehen. Ein drittes 

 Mittel zur Ausgleichung der Voltverluste wird in Berlin vielfach angewandt; es besteht darin, dass 

 man nach der stark in Anspruch genommenen Gegend des Stadtnetzes noch eine zweite Fernleitung 

 legt, die man wieder abschaltet, wenn sie entbehrlich ist. Das Verfahren ist nur bei einer sehr 

 grossen Anzahl von Fernleitungen wirksam, und bei uns ist diese Anzahl auf das zulässige Minimum 

 beschränkt. Alle diese besonderen Vorrichtungen kann man entbehren, wo man, wie bei uns, ein sehr 

 dichtes Stadtnetz von sehr geringem Widerstände hat, und wo auch in den Fernleitungen der Wider- 

 stand nicht übermässig ist: Nehmen wir an, dass in Figur II bei B nur eine Lampe brennt und bei 

 A sehr viele; dann erwartet man in der Fernleitung MA eine viel grössere Stromstärke und einen 

 viel grössern Voltverlust als in MB. Ist bei M die Spannung 120 Volt, so erwartet man bei A 100 

 und bei B 120 Volt, also müsste die eine Lampe bei B durchbrennen, wenn man die Fernleitungen 

 nicht besonders reguliert ; das Gesagte würde auch eintreffen, wenn wir etwa eine elektrische Be- 

 leuchtung nach den Hufen einzurichten hätten : denn dort giebt es kein vielverzweigtes Netz, sondern 

 nur eine einzige, recht lange Strasse, und eine Leitung in dieser würde viel Widerstand bieten, so 

 dass man für die Fernleitungen besondere Reguliervorrichtungen, am besten wohl Lahmeyersche 

 Dynamos, zur Ausgleichung der Voltverluste verwenden müsste. In der Stadt aber ist der Wider- 

 stand in dem vielmaschigen Netz sehr gering. Der Weg von M nach A ist also für die Elektrizität 

 fast genau ebenso weit wie der von M über B nach A; in dem Falle, dass bei A sehr viel mehr 

 Lampen brennen als bei B, beziehen erstere daher fast ebenso viel Strom auf dem Umwege über B 

 als auf dem etwas näheren über A. Die Stromstärken sind also in den Fernleitungen MA und MB 

 fast gleich, und da sie nur wenig Widerstand haben, so ist in ihnen auch der Voltverlust fast gleich. 

 Wenn die Maschine etwa 120 Volt zeigt, so wird also sowohl in A wie in B die ordnungsmässige 

 Spannung von 110 Volt herrschen. 



Mit dem Obigen ist im wesentlichen gesagt, was sich über die einfachste Art der Elektri- 

 zitätsverteilung, das Zweileitersystem, sagen lässt. Figur III stellt uns dasselbe nochmals dar, eine 

 Maschine liefert Strom für z. B. 3000 Lampen (statt deren ich drei zeichne), also 1500 Am. bei 110 

 Volt. Wir fragen nun : Wie vergrössern wir diese Lichtanlage so, dass sie für 6000 Lampen aus- 

 reicht? Das nächstliegende ist, wir bauen eine ihr kongruente und legen sie auf die erste hinauf; 

 dann haben wir zwei parallel geschaltete Maschinen, die 3000 Am. bei 110 Volt liefern, und alle 

 Leiter haben die doppelte Dicke wie vorher. Bezeichnen wir die für 3000 Lampen im Leitungsnetz 

 autgewendete Kupfermenge mit 2fe, so haben wir hier für 6000 Lampen 4fe aufgewandt. Man kann 

 die Verdoppelung aber auch in anderer Weise durchführen: wir bauen ein Leitungsnetz von denselben 

 Längendimensionen wie das erste und legen es neben das erste. Dann haben wir zwei hinter ein- 



