49 



ander geschaltete Maschinen, die 1500 Am. bei 220 Volt, liefern, der Strom geht von A durch die 

 linke Schiene, dann in kleine Ströme zerteilt durch die 3000 Lampen der linken Abteilung, dann 

 durch kleine Strecken des mittleren Leiters, dann durch die 3000 Lampen der rechten Abteilung und 

 durch die rechte Schiene nach B zurück. Durch den mittleren Leiter geht hierbei stellenweise gar 

 kein Strom, stellenweise (von c nach ä und von e nach f) sehr wenig Strom. Wenn in der rechten 

 Abteilung weniger Lampen brennen als in der linken, etwa 1000 weniger (man lösche in Figur' IV 

 die mittelste Lampe rechts aus), so geht der Strom in der Stärke 1500 Am. von A in den linken 

 Leiter, dann in kleine Ströme zerlegt durch die 3000 Lampen der linken Abtheilung; nun gehen 

 1500 Am. weiter durch die 2000 Lampen der rechten Abteilung und längs der rechten Schiene nach 

 B, 500 Am. müssen von c nach den Maschinen längs des mittleren Leiters zurückgehen. Der mittlere 

 Leiter führt also immer nur Strom für so viele Lampen, als in einer Abteilung mehr brennen, als 

 in der anderen. Da man es nun in grösseren Lichtanlagen stets so einrichten kann, dass in beiden 

 Abteilungen nahezu gleich viel Lampen brennen, so geht durch den mittleren Leiter nur immer sehr 

 wenig Strom, und man kann denselben deshalb recht dünn nehmen ; meistens hat der Innenleiter 

 ein Drittel des Querschnitts der Aussenleiter. Die Aussenleiter führen jeder 1500 Am., haben also 

 jeder die Kupfermasse k, und unsere ganze Lichtanlage für 6000 Lampen (Figur IV) erfordert die 

 Kupfermasse 2 , / 3 k für ihre drei Leitungen. Die Kupferersparnis ist hei diesem „Dreileitersystem" 

 also eine sehr bedeutende gegenüber dem Zweileitersystem, bei welchem wir für Leitungen 4 k Kupfer 

 brauchten. Für 12 000 Lampen ergeben sich ganz analog folgende Leitungsnetze : Erstens können 

 wir Figur LTI vervierfachen, dann geben uns vier parallel geschaltete Maschinen 6000 Am. bei 110 

 Volt und wir verbrauchen 8 k an Kupferleitungen für dieses Zweileitersystem. Zweitens können 

 wir Figur IV verdoppeln, dann geben uns vier, in zwei Reihen geschaltete Maschinen 3000 Am. bei 

 220 Volt, und wir verbrauchen 4 2 / 3 k an Kupferleitungen für dieses Dreileitersystem. Drittens end- 

 lich wählen wir ein Fünfleitersystem (Figur V); hier liefern uns vier in eine Reihe geschaltete 

 Maschinen 1500 Volt bei 440 Am. ; die drei Innenleiter führen nur Strom für so viel Lampen, als in 

 einer Abteilung mehr brennen, als in der benachbarten, allerhöchstens 500 Am., sie haben deshalb 

 nur ein Drittel des Querschnittes der Aussenleiter, jeder enthält 1 j 3 k Kupfer. Die Aussenleiter führen 

 1500 Am., deshalb hat jeder die Kupfermasse k. Im ganzen verbrauchen wir also 3 k Kupfer für 

 unser Fünfleitersystem, und das ist eine sehr wesentliche Ersparnis gegenüber dem Zwei- und auch 

 dem Dreileitersystem. Ein kleiner Teil dieser Ersparnis geht, freilich wieder dadurch verloren, dass 

 beim Fünfleitersvstem die Kosten für 



die Isolation der Leitungen etwas 

 grösser sind als beim Drei- oder Zwei- 

 leiter. Doch sind dieselben nur klein 

 im Vergleich zu den Kupferkosten und 

 steigen hei dem in Königsberg ange- 

 wandten Isolationsverfahren — Ver- 

 legen blanker Kupferloitungen auf 

 Porzellanisolatoren in wasserdichten 

 Cementkanälen (System Monier) auch 



Figur III. 



+ 



f 



^O-^O- _ 



Fifrur IV. 



+ 



Figur V. 



keineswegs proportional der Anzahl der Leiter. Wh- müssen nun noch erörtern, wie man in diesem 

 Leitungsnetz die erforderlichen Spannungen und Stromstärken herstellt und wie man etwaige Fehler 

 desselben entdeckt. 



Um die Spannungen im Stadtnetz stets messen zu können, legt man von jeder Stelle, wo 

 eine Fernleitung an das Stadtnetz anschliesst, fünf dünne „Prüfdrähte" nach der Centrale; sie haben 

 die Spannung der fünf Leiter an der betreffenden Stelle, und diese könnte man also ablesen, indem 

 man die fünf Drähte zu vier Voltmessern führt. Da wir acht Fernleitungen haben, so würden wir 

 auf diese Weise 32 Voltmesser brauchen. Es ist nun aber für den Beamten am Schaltbrett völlig 

 unmöglich, eine so grosse Anzahl von Apparaten gleichzeitig zu beobachten, und man vereinigt des- 

 halb von den 40 Prüfdrähten, die zu acht Fernleitungen gehören, je acht solche, die ohnehin an- 

 nähernd gleiche Spannung haben, zu einem Bündel und schaltet zwischen diese fünf Bündel vier 

 Voltmesser, welche nunmehr die durchschnittliche Spannung anzeigen, die in den betreffenden Ab- 

 teilungen des Stadtnetzes herrscht. Man hat also die Dynamos stets so zu regulieren, dass jeder 

 dieser Voltmesser 110 Volt zeigt, eine sehr einfache Aufgabe. Um nun aber auch prüfen zu können, 



Schriften der PhysikaL-öbonom. Gesellschaft. Jahrgang XXX g 



