E. 
Schnur befeſtigt ijt, welche in bie Badeniſche leitet. Soll mit 
einem Strahl gedouchet werden, ſo wird an der Decke das er— 
forderliche Mundſtück an das Ventil angeſchraubt 
Was die Prinzipien betrifft, nach welchen dieſe Heitzung 
angelegt wurde, ſo muß ich bemerken, daß ich bier meiſtens 
nach eigner Einſicht verfahren bin; dabei habe ich aber alles 
dasjenige benutzt, was ſowohl in dieſer Zeitſchrift, als in der 
Ferſterſchen Allgemeinen Bauzeitung darüber zu finden war. 
Nächſtdem zog ich aus den Abhandlungen über Warmwaſſer⸗ 
heitzung mit Ventilation von Ch. Hood, ins Deutſche über⸗ 
tragen von D. Schmidt, und Thomas Tredgold's 
Grundſätzen der Dampfheitzung, 9 von M. Kühn, we⸗ 
ſentlichen Nutzen. 
Der Effect des vorbeſchriebenen Heitzungsapparates hat 
ſich aber zur Zeit ſo vortheilhaft erwieſen, daß nichts zu wün— 
ſchen übrig blieb. Die in beigefügter Tabelle zuſammengeſtell— 
ten Reſultate mögen diefe Behauptung rechtfertigen. 
Ein höherer Wärmegrad wurde jedoch allemal dann er⸗ 
langt, wenn die Dampfe vielleicht eine halbe Stunde lang in 
das Gewächshaus ausgeſtrömt waren. Ich nehme übrigens 
Gelegenheit, hierbei zu bemerken, daß auf manche Cacteen 
z. B. den Cereus azureus, Echinocactus recurvus und 
spiralis und dergleichen ähnliche Arten, die Dämpfe eine auf- 
ſerordentliche belebende Kraft äußerten, zumal wenn folde 
durch zu große Trockenheit während des Winters zu leiden 
anfingen. Ueberhaupt aber habe ich wahrgenommen, daß die 
Dämpfe auf alle Cacteen einen vortheilhaften Einfluß ge- 
habt, und dieſelben in ihrem Anſehen außerordentlich conſer— 
virt haben. Daß ein Uebermaaß derſelben jchädlich werden 
kann, will ich dabei nicht in Abrede ſtellen, doch iſt mir bei 
meiner Methode nicht ein einziges Exemplar verloren gegangen. 
Damit man nun mit Leichtigkeit Vergleichungen dieſes 
Apparates mit anderen ähnlichen anſtellen kann, will ich die 
verſchiedenen Dimenſionen, welche dabei in Berückſichtigung 
kommen, aufitellen. 
Der Raum des ganzen Gewächshauſes A mit feinem 
Vorbaue B und dem Bade D beträgt 4283 Cubikfuß, wofür 
jedoch die runde Summe 4300 anzunehmen wäre. Ferner 
find in dem Vorbau B 560 Quadratfuß reine Glasfläche, 
excl. des Holzes an Sparren, Rahmen u. f. w. Die Roͤh⸗ 
renlänge beträgt vom Kocher ab 81 laufende Fuß mit 51 
Quadratfuß Oberfläche. Der Durchmeſſer der Röhre ijf 28 
Zoll, die Dicke der Röhre 15 Linien, der Cubikinhalt der ; 
Röhre 34 Cubikfuß. Der Kocher hat einen Cubikinhalt von 
5% Cubikfuß. Die Keſſelheitzflaͤche nach zum für Vermau⸗ 
erung der Züge 81 Fuß. 
emperatur des 
Zeit der Einfenerung Tampere TER Sn in dem Inantität des Brent 
und Beobachtung wäh⸗ in freier im Gewächs⸗ | entfernteften . Anmerkungen. 
rend 24 Stunden. Luft. hauſe. | Punkte der » 
| Röhre. 
5 Uhr Nachmittags — 8*9 4- 5 R. + 3*9. Die Feuerung geſchah nach Bedürf⸗ 
Els : — 8°; + 5°, +15’. nig während 5 bis 7 Uhr. Die La⸗ 
ees — 81% É s 43° » . | den waren fámmtlid) geihloffen. 
$ un T kx pelo E pen : 35 Leipz. Pfund Stein i 
x : = = a ＋ 80 kohlen, incl. 2 Pfund 
z : : D i3). ＋ 80* - Fichtenholz zum Anfeuern. 
P : — 92. +1? : MU 
10 : — 9 4-14? : +73 
P. ons get ＋ 11 ＋ 32% Der Himmel war bedeckt. Von den 
Low. ai ge ＋ 10? i + 25% ſchiefliegenden Fenſtern waren nur 
Ho. i „ ＋ 19? 3 ohne Laden. Die Giebelſeiten 
1 Mittags — e + 15? und untern Fenſtern ſind ſtets be⸗ 
Fo ; n cain d. 4r 11? deckt. Unmittelbar vor dem Einheit⸗ 
iA - E 7 d e + 5? | zen beobachtet. 
