'.I NOM NORRLÄNDSK \ BYGDER. 



byggnad i tre- våningar, hvaral två innehålla alla apparater och ledningar för 



5,000 volt och den tredje utgöi manövreringsläktare. På hallem 



befinner sig en större byggnad 1 fem våningar, som inni torei 



samt alla apparater och utrustning för 40,000 voll 



Hela byggnadens idé är sålunda systematiskl genomförd med skilda ut- 

 delningar eller våningar for hvarje slag af apparater, hvilka äi ägda 

 att ledningarna framgå på kortaste vag från den ena ull den andra D 

 anordning är särskildt af betydelse, då alla ledningar äro fö 

 är fallet, enligt cellsystemet, d. v. s. alla ledningai äro åtskilda fi I 

 andra genom murade tegelväggar, eller framgå i murade kanaler- Di 

 utförda af vanligt tegel, frazzitegel, rabbits eller uralitskifvor, allteftei 

 byggnadsförhållandena på olika platser erfordrat, och äro 1 dimensionerade, 

 att öfverallt minst 30 cm. afstånd erhålles till ledningaina. 



Genom detta förläggningssätt vinnes största säkerhet mot eldfara genom 

 kortslutningar och öfverslag. 



Detta komplicerade byggnadssätt med ett stort antal våningar och skilda 

 kamrar för snart sagdt hvarje ledning medför att byggnaden blir myckel 

 vidsträckt. 



För att ändock ernå enhetlighet uti stationens skötsel har en s. k. cen- 

 tralpunkt anordnats inom densamma. Denna är belägen på den ofvannä 

 manövreringsläktaren. Från denna kan man på en gång öfverblicka hela 

 maskinsalen samt de midt emot, en trappa upp befintliga transformatorerna. 

 På densamma finnes en pulpet, hvarifrån all manövrering sker. Pulpeten ar 

 indelad i afdelningar, en för hvarje maskinaggregat eller utgående linje, 

 finnes midt för hvarje sådan afdelning en pelare, som uppbär de till samma 

 aggregat hörande instrumenten. Härifrån kan man medelst elektriska anord- 

 ningar manövrera alla strömbrytare i husets olika delar samt genom signal- 

 anordningar iakttaga, när de rört sig. Strömbrytarna röra sig också på viss 

 reglerbar tid automatiskt, så snart de utsättas for allt för stark strömstyrka 

 eller bakströmmar, hvilket då signaleras på pulpeten. Afven kan nian däri- 

 från på elektrisk väg påverka turbinregulatorerna, hvilka äro af en synnerligt 

 god konstruktion. 



Genom dessa anordningar möjliggöres att en enda maskinist driftsäkert 

 kan sköta hela stationen frän ett ställe samt iakttaga allt som passerar där- 

 inom, äfven i de aflägsnare våningarna. Detta reducerar driftkostnaden, tv 

 utom maskinisterna, som göra 8 timmars skift, erfordras endast s. k. smörjare, 

 som tillse lager och dylikt samt göra 12 timmars skift. 



Inom stationen finnas åtskilliga intressanta detaljer, hvilka det skulle taga 

 för mycket utrymme att här beskrifva. Dock må nämnas pulpetens böjda 

 form, signaler från fränskiljarna, belysning af afrinnande vattnet från trans- 

 formatorerna, uppsamling af oljan från dessa, akustiska och optisk. 1 

 som fungera, om dessa bli för varma, samt transportbana och oljetorkning 

 för transformatorerna och dylikt. 



Stationen, som äges af Graningeverkens Aktie- 1: ir helt nj - 



försatts i drift. Den elektriska utrustningen är levererad af Förenade F.lek- 

 triska A. B. Denna utrustning liksom byggnadens inredning ar planerad af 

 ing. T. Husberg för samma bolags räkning. Ing. Husberg är for närvar 

 rande engagerad som konsulterande elektriker vid kraftstationen och öfvei 

 vakar dess drift. 



