— 201 — 



Oesinfectie met behulp van Ozon. 



Deze methode kan met succes bij een aanleg voor water- 

 voorziening toegepast worden, waar goedkoope vóórfiltratie 

 kan plaats hebben. Op Java, waar men menigmaal de beschik- 

 king heeft over vrij zuiver bronwater en goedkoope electrische 

 kracht, zou m. i. met succes deze methode ingevoerd kunnen 

 worden. De kiemdoodende werking van ozon is grooter dan 

 die van chloorkalk. Voor het ontkleuren en ontijzeren van 

 water kan ozon ook gebezigd worden. Volgens Ohlmüller 

 werpt het ozon zich eerst op de doode organische stof in het 

 water; wanneer deze tot eene bepaalde hoogte is geoxydeerd, 

 worden de bacteriën gedood. 



Het water kan door de ozon-behandeling volkomen kiem- 

 vrij afgeleverd worden. Het te reinigen water mag kolloïden 

 bevatten (in tegenstelling met de hieronder te bespreken 

 „ultraviolet-methode"). Deze kolloïdale troebelingen worden 

 eerst door het ozon geoxydeerd. Enkele anorganische stoffen 

 in het water worden tevens geoxydeerd, de ammoniak gaat 

 over in nitraat en toeneming van de vrije zuurstof heeft plaats. 

 Waterstof-superoxyde wordt hierbij niet gevormd, tevens 

 behoudt het water geen onaangenamen smaak. 



Het ozon werkt heftig in op de pathogene bacteriën ; na 

 zijn oxydeerende werking uitgeoefend te hebben, gaat het 

 vrij snel weer over in gewone zuurstof en verlaat gedeeltelijk 

 als zoodanig het water en verhoogt voor een ander deel het 

 gehalte van de vrije zuurstof in het water. 



De firma Siemens en Halske te Berlijn heeft in 1889 de 

 eerste proeven genomen met door haar geconstrueerde toe- 

 stellen en in den loop der jaren zyn ozon-iastallaties in eenige 

 steden ingevoerd. 



Deze installaties bestaan uit twee hoofddeelen, n. 1. den 

 ozonisator, waar het ozon gevormd wordt, en den sierüisator^ 

 waar het ozon met het te steriliseeren water gemengd wordt. 

 De ozonisator bestaat uit eene soort van kast van resistent 

 metaal. In de kast bevinden zich eenige (vier of meer) pa- 

 ren parallel geschakelde platen. Deze platen zijn vervaardigd 

 van dik glas en aan de eene zijde met metaal bekleed. Zij 

 zijn aangesloten aan een wisselstroomnet van 10.000 tot 15.000 



