— 205 — 



Hertel onderstelt eene directe werking op het protoplasma; 

 volgens hem wordt in de cellen het energetische evenwicht 

 verstoord en splitsen de stralen zuurstof uit het protoplasma 

 af; zij werken als katalysatoren en de bacteriën worden hier- 

 door gedood. 



De volgende opvatting heeft vrij veel ingang gevonden : de 

 ultra-violette stralen maken het protop lasma korrelig, coagu- 

 latie heeft plaats, waardoor de bacteriën gedood worden. Men 

 heeft kunnen constateeren, dat bij kortere golflengte bacte- 

 riën en infusoriën sneller gedood worden. De ultra-violette 

 stralen dooden zelfs sporen binnen eenige seconden. Chemi- 

 sche processen schijnen zich niet bij de bestraling af te spelen. 

 Degenen, die met de lamp experimenteeren, nemen bij het 

 begin van het branden eene zwakke ozonlucht waar, maar 

 van dergelijke kleine hoeveelheden mag men niet verwachten, 

 dat zij op het betrekkelijk snel voorbijstroomende watereene 

 bacteriën-doodende werking uitoefenen. Het te steriliseeren 

 water moet helder en ongekleurd zijn, kolloïdale stoffen mo- 

 gen niet in het water gesuspendeerd zijn, daar zij eene be- 

 schermende werking uitoefenen en niet, zooals bij de ozon- 

 methode, vooraf geoxydeerd worden. 



De WESTiNGHOusE-CooPER-HEwiTT-Maatschappij brengt ste- 

 rilisatie-toestellen met bovenwater-branders in den handel voor 

 huisgebruik. Het type B^ vereischt 100— 130 volt bij 4 ampère 

 en het type B^ 200—230 volt bij 3.5 ampère. Bij het aansluiten 

 op het gelijkstroomnet moeten de leidingsdraden vooraf op po- 

 lariteit onderzocht worden, daar bij verkeerde aansluiting deze 

 kwikzilverdamp-lampen verder onbruikbaar zijn. Het type 

 Bg heeft een maximum rendement van 600 liter steriel water 

 per uur, de waterdeeltjes zijn ongeveer 15 seconden aan de 

 bestraling blootgesteld. Eene grootere capaciteit bezitten de 

 lampen van het type Cg dezer maatschappij, welke 600 M' 

 water per dag leveren en aangesloten moeten worden opeen 

 net van 220 volt spanning bij 3 ampère stroomsterkte. De 

 toevoerkraan van het water is met behulp van een electro- 

 magneet in den strooraloop ingeschakeld. Bij stroomverbreking 

 sluit deze kraan onmiddellijk, zoodat verhinderd wordt, dat 

 onsesteriliseerd water het toestel zou verlaten. 



